入射中、LINAC側及びPF側のBTの入射調整を実施した。DOWN(#3).の為、入射中断。DOWN(#3).の為、入射中断。DOWN)は、東京電力側の電圧降下によるものと判明。次回入射は4:00頃の予定です。HighVoltage落ちた。先の4回の電圧降下は全て、東京電力の50万V送電線:印旛2号線にて異常が発生した為。電圧降下後、印旛2号線を切り離したとのこと。2号線復旧時に電圧降下が起こることは無いとのこと。