500m2以下では特定火災通報装置でよいそうです。警備保障会社との通報装置は認められません。3スプリンクラー設備の設置基準が見直されます。有床診療所は一部を除いて設置が義務化されます。例外施設はQ&A参照(イ)本来(※「従来型」を指している様です)、スプリンクラーは初期消火はもちろん、延焼防止まで考えられており、配管が鋼管で、貯水槽・加圧ポンプ・自家発電機がセットになっている。(ロ)パッケージ型自動消火設備は、パッケージのタンクの中に消火液・加圧タンク・バッテリーが内蔵されている。注:前二種は、大きな有床診療所あるいは高性能を望まれる所が選択して下さい。(ハ)水道連結式スプリンクラー1000m2以下、275m2以上の特別養護老人ホーム等を対象にされた簡便式スプリンクラーで、負担を少なくするために考えられ、老人ホーム等では補助金1m2当り9000円だった。各地の水道事情により対応が変わります。水道水の圧力の問題あり。現在は改良されて少し単価は上がっています。設備基準があり、初期消火のみの対応。完全な消火は不可能だが、短時間での延焼(火災の拡大)を抑制し、自力避難が困難な患者の避難時間(20分程度)を確保する効果があります。・ポンプ設置により配水管の水圧に変化が出ない様にすること。・水が停滞することがない。(滞留水が生じないこと)・スプリンクラーによる水の汚染がないこと。○有床診療所も延べ面積1000m2までしか認められませんが、現在、部会でこれ以上の広さの有床診療所での利用が検討されていて、1500m2までか2000m2までにるか不明瞭。多少の防火区画に対する条件が付いて認められる可能性があります。(二)いづれのスプリンクラーを設置する場合も、スプリンクラーヘッドを要しない場所に区別ありません。スプリンクラー放水により二次的災害が起こる可能性のある場所、火災の発生が少ないと考えられる場所は、スプリンクラーヘッド設置を要しない。※2~5はカットされています。有床診に関わらない部分だと思います。スプリンクラーヘッドの整備面積に対してです。多くの場所に設置する方が多くなります。(自宅部門はだめ)どのスプリンクラーも乾式となり、誤作動はほとんどなし。(へ)その他考えておくことスプリンクラー設置に伴う年間メンテナンス料に大差があり。設置契約の前に確認すること。1000m2以上の施設に対して、スプリンクラーヘッドの免除部分を包含するように、屋内消火栓又は補助散水栓を設けることになります。これも補助金対象に含まれます。「従来型スプリンクラー」スプリンクラーと言えばこれだった。約30年前より使用され、改良も加えられ延焼も防止する効果あり。きな医療機関に有効性能高く丈夫なものを望まれるならばこれ。ホテルなどで使用されている。高価であるが最近は値下がりしている(見積りの時に注意を)設置工事に時間がかかる。屋外に大きな貯水槽、加圧ポンプ、自家発電装置を置く。駐車場に設置する場合は3~4台ほどの広さが必要。メンテナンス料は自家発電機の点検料が加わる。建物に入る水道配水管に連結する。くのメーカーあり、見積りを比較できる。補助水槽、加圧ポンプを加えることを薦める。乾式(誤作動防止のため)を選ぶこと。自動火災報知器と連動補助水槽は小型で屋外に設置場所小さい。