BIGLOBEなんでも相談室こんにちはゲストさん。違い、実際に必要な電流値は???電気機器に表示している、定格消費電力の単位で、KVAとKWと見かけるのですが、違いは有るのでしょうか?単純に1KVA=1KWとはいかないようですが・・・また、実際に必要な電流値は?定格・・・の意味も教えて頂ければ助かります。08:34:25通報するQNo.6828kisuke困ってます質問者が選んだベストアンサーKVAとKWの違いですが、これは力率が絡んでいます。0~1の値を取ります。専門的になりますが、直流回路(乾電池の様なもの)とリアクタンス成分(コンデンサーやコイルと言ったもの)を含まないものは力率は1です。家庭電化製品では、電気コンロ、トースター、白熱電球等(抵抗性分だけの物)は力率は1です。テレビ、電子レンジ、ステレオ等は製品の中にコイル(モーター)とかコンデンサーと言った部品が取りつけられており、それが原因で電圧と電流の位相がずれます。そのずれ具合は使用状況(つまり負荷)によって変化します。極端な例では、純粋なコイルだけの回路とか純粋なコンデンサーだけの回路の場合は力率が0となり、仮に1KVAの状況でも消費電力ゼロ(0)と言う事も起こります。力率=cos(電圧・電流の位相差:この場合90度)=0これでは電力会社は儲からない(電流は流れている:つまり使っているのに積算電力計はゼロと言う状態)ので、大電力(数KW以上)の製品には力率規制があります。)また、VAは皮相電力で使われる単位で、Wは実効電力の単位です。Kは単純に1000倍を現しています(mとkmの時に使うkと同じです。12:24:22お礼お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。ありがとうございました。分かりやすい例で、助かりました。回答(3)ANo.2yodayodaです。M.P.Nakaちゃんの残りを補足します。kwとは定格消費電力の単位です。kvaは定格容量を表示する単位です。仮に例えると、ある電気製品が「120Vで動作する、2.2kwの定格消費電力」であるとすると、その定格容量の算出方法は,2.2Kw=2.2×1000[w]=2200[w]です。これを、In=2200/(1.732×120×0.866)=12.22[A]となります。Pn=12.22×1.732×120V=2539.8よって、[VA]=2.5[KVA]となります。1.732はルート3です。0.866はcos30゚です。以上の結果から、2.5[KVA]ですが、実際の商品等の表示には、切り上げられて、2.6[KVA]と表示されています。13:49:21お礼お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。ありがとうございました。(1)通報するANo.1Naka◆あんまり詳しいところまでは知らないのですが、kVAとkWは、一般にモータの発電機容量の算出方法の違いから差別化して表記しています。kVA=モータの出力/(モータの効率×モータの力率)kW=モータの出力/モータの効率また「定格消費電力」は、ある一定の条件下における使用時の消費電力を表します。エアコンですと、外気温35°C、室温27°Cでエアコンが運転するのに使用する電力値、というように決められています。例によって中途半端な回答でごめんなさい。08:56:02お礼お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。ありがとうございました。単位KWとKVAの違いが分かりません。質問ですが、電験3種2007年、電力問16についての質問です。