気になったことを次々と書いていければいいかな〜と。>>2014年10月08日モールド変圧器モールド変圧器は乾式変圧器です。巻線の絶縁には油でなく、エポキシ樹脂を使っています。大容量の変圧器には採用されません。エポキシ樹脂には大気中では燃焼が持続しないという特徴があります。油を使っていないので、火災のおそれが減ります。冷却能力には限界があるが、火災の恐れは少なくなる。2P2Eとは、電線を接続する箇所が2つあり、そのうち2つともブレーカーによって入り切りできますよ、という意味です。二箇所ともで過電流を検出してブレーカーをOFFにすることができるのです。なると、2P1Eであれば、電線は2ヶ所接続し、ブレーカーによって片方しか入り切りできない、ということ。過電流検出は片方でしかできない。2級電気施工管理の試験を受けるため、4月あたりから勉強をしていました。記述をしてみたり、イマイチ迷走気味のまま、ここまで来てしまいました。|2014年10月06日CVFケーブル最近よく見るCVFケーブル。意外と保安協会の人が知らなかったりするので、現場で説明したりします。CVFケーブルは架橋ポリエチレン絶縁されているので、VV2.6mm相当の許容電流が取れるそうです。ちなみに、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルのこと。耐熱性が上がるため、らしいです。う〜ん、ちょっとその辺の技術的なことは、よくわからない。ちなみに2.0mmで35A、2.6mmで48Aの許容電流です。電流減少係数(3芯までで0.7)を掛けて、2.0mmは24.5A、2.6mmで33.6Aになります。7捨8入なので、それぞれ、24A、33Aです。高圧受電で電力会社が設置するVCTの用途。VCTは計器用変成器といい、変圧器と変流器の役割をしています。変圧・変流された電圧・電流を積算して、電力量を出します。要するに、メーターを設置するために必要なのです。目立つ機器のわりには、役割といえばそれだけです。|スラブ建築におけるスラブとは、鉄筋コンクリート構造における床板のことをいう。一階の天井もスラブ?はて?天井もスラブでいいみたいです。(^∇^)天井から床にかけてをスラブと呼んだので差し支えないかと思われます。2.0Seesaaブログ広告この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。ブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。