今回、高置水槽で改修工事を実施しました。高置水槽における水位検知器の役割をご紹介します。槽内の水位は、各お部屋で水が使用されることで自然に下がり、ある程度低くなると揚水ポンプ(※1)が作動、槽内に水を供給し水位を補う形で運営しています。電極棒が常時水中に浸かっており、水位を検知することで揚水ポンプの作動・停止を司る役割をしています。※1:受水槽から屋上の高置水槽に水を供給しているポンプ下の写真のように保持器の結線部及び棒が錆びますと、正常に導電できなくなり陽水ポンプが誤作動を起こし、給水が止まらない、もしくはポンプが作動せず断水してしまう危険性がありますので電極棒・保持器の交換が必要です。水位を検知していることが確認できました。設置されている水槽が受水槽の場合は役割が少し異なり、また今後投稿しますがいずれもポンプの作動に関わりますので、電極は非常に重要な設備です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。technology.。