Geoエネジオ」です。心臓部の圧縮機は信頼性の高い半密閉レシプロ圧縮機を搭載。全機種インバータ制御を標準装備し、100%運転はもちろん部分負荷運転でも省エネルギー性能を発揮します。=5.4~5.8、部分負荷運転ではCOP=8.0を実現、暖房の100%運転で、COP=4.3~4.5、部分負荷運転ではCOP=6.4を実現します。一般的な空気熱源ヒートポンプと比べて、大幅な消費エネルギー削減を可能にします。消費電力kW■COP特性グラフ(EG100)20kW、50kW、100kW、150kW、200kWの5機種をラインナップ小規模な施設から大規模な施設にまで対応できるよう、5機種をご用意しました。従来、小型の地中熱ヒートポンプを数多く並べていた施設でも、エネジオの導入によって、より少ない台数のユニットにまとめられます。これによって、水配管工事や電源配線工事も少なくなり、イニシャルコストを全体で引き下げることが可能になります。地中熱ヒートポンプにとって、製品の信頼性、耐久性も重要な要素です。エネジオは、熱源水(ブライン)温度が-10°Cまで運転可能で、寒さ厳しい冬の運転にも対応できます。圧縮機への液バックなどのトラブルが起きないよう、電子膨張弁による過熱度制御や保護リミッタ制御を設け、安全性を高めています。圧縮機内部にはオイルポンプやオイルヒータが内蔵され、潤滑油に関するトラブルも起きにくいシステムとなっています。オールインワン設計エネジオには、地中熱ヒートポンプに必要なものがすべて組み込まれています。水配管と電源を接続すれば、すぐに運転できるプラグ&プレイ設計となっています。制御盤には、運転データが表示されるのはもちろん、1年間の運転データが保存され、温度、圧力、インバータ消費電力などを監視します。外部との通信や中央制御との接続も簡単にできます。ユニットにはあらかじめ冷媒が充填されていますので、現場での作業も少なく、試運転も短期間で済みます。各機種は大型の荷物用エレベータで運べるサイズと重量になっていて、将来の入れ替え時にも安心です。法定冷凍能力は20トン未満で高圧ガスの届けや、冷凍保安責任者が不要で、煩雑な手続きが不要です(EG200は高圧ガスの届けが必要です)。騒音についても、空気熱源ヒートポンプに比べ小さくなっています。環境負荷の小さいシステムとして、中央官庁や自治体などが多くの補助金を設けています。