過去のブログ窒素純度測定をしました。この作業は、変圧器の窒素ガスの純度を測定するものです。純度測定とは、酸素濃度を3%以下に保たれていることをチェックする作業です。通常は年に一回の測定を行います。絶縁油が空気と接触すると、空気中の水分が絶縁油に混入し劣化を引き起こす原因になります。そのため、窒素ガスを変圧器に封入してあるのです。純度測定をする手順ですが、酸素測定器を準備します。トランス内の窒素ガスの温度と圧力の正常範囲を確認します。ガス補給口のふたを開け、純度測定器のホースを取り付けます。ホース内の空気を放出してから純度測定をします。測定後、ガス圧力が不足の場合は窒素ガスを補給します。ガス補給口のふたを清掃し、締付をしたのち補修塗装をします。この作業で注意することは、ゆっくりと変圧させることです。窒素ガスの放出や補給時の加圧を急激に変化させると変圧器保護用の圧力リレーを動作させ、停電となるからです。窒素ガスの補給も含めると3時間くらいの作業です。この作業は、ガス加圧がプラス圧となる夏季の高温時に行います。炎天下での精密測定ですから神経をつかいます。高温時の測定は変圧器を稼動した状態で行います。充電部への接近注意と圧力の慎重な調整は神経をつかいます。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。