・グループ制御内で警報を発生している室内ユニットがないか調べ、修理する。・グループ制御内で警報を発生している室内子機がないか調べ、修理する。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。・ファンモーターのロック、またはファンHIC不良が無いか調べ交換する。・冷媒ガス不足、冷媒回路つまり、室外基板などを調べ不良箇所を修理する。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・ファンが異物により、ロックされていなか調べ修正する。・ドレンポンプの不良を調べ、修理交換する。・室外ユニットの基板の異常がないか調べ、交換する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。スイッチの不良などの原因を修理する。・冷媒ガス不足、冷媒回路つまり、室外基板などを調べ不良箇所を修理する。・冷媒ガス不足、吐出センサー不良などを修理する。・送風機がロックしてないか調べ修理する。・接続コネクタ不良または四方弁を調べ修理する。・接続ユニットの冷媒種類を修正する。・室外ユニットの機種を確認、交換する。Reserved.は空です。