気になったことを次々と書いていければいいかな〜と。技術関連2019年06月09日エアコン工事ロウ付け溶接を覚えました。バーナーはパワーガスプロレギュラーRZ‐850を使います。家庭用エアコンの2分3分くらいなら上記のバーナーで十分。2P2Eとは、電線を接続する箇所が2つあり、そのうち2つともブレーカーによって入り切りできますよ、という意味です。二箇所ともで過電流を検出してブレーカーをOFFにすることができるのです。なると、2P1Eであれば、電線は2ヶ所接続し、ブレーカーによって片方しか入り切りできない、ということ。過電流検出は片方でしかできない。|2014年10月06日CVFケーブル最近よく見るCVFケーブル。意外と保安協会の人が知らなかったりするので、現場で説明したりします。CVFケーブルは架橋ポリエチレン絶縁されているので、VV2.6mm相当の許容電流が取れるそうです。ちなみに、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルのこと。耐熱性が上がるため、らしいです。う〜ん、ちょっとその辺の技術的なことは、よくわからない。ちなみに2.0mmで35A、2.6mmで48Aの許容電流です。電流減少係数(3芯までで0.7)を掛けて、2.0mmは24.5A、2.6mmで33.6Aになります。7捨8入なので、それぞれ、24A、33Aです。|2011年02月25日シーケンス制御ポンプの自動揚水装置としてのシーケンスにてこずっています。何が何やらさっぱりわからんのですよね。2.0Seesaaブログ広告この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。ブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。