以上ありがとうございました。非表示にする2016-09-12エアコン交換工事エアコン工事こんにちは、エアコン交換工事が完了しましたので投稿します。リビングで使われていたパナソニックのエアコンを日立のEシリーズの機種に交換していただきました。この機種はフィルター自動お掃除・寒くならない除湿がついているモデルです。エアコンを真空ポンプで真空引きします。天吊り金具も交換しました。以上ありがとうございました。業務用エアコンを修理したので投稿します。対照エアコンはダイキンの天井埋め込み型のタイプです。運転出来ないという内容です。U4エラーは室外機と室内機の通信エラーとなります。基盤やら通信ケーブルやら調べて室外機の制御基板の不良と想定しました。外装を分解して故障している制御基盤を取り外します。新しい基盤と交換します。あとは、動作チェックをして無事、正常運転しました。以上ありがとうございました。広告を非表示にする2016-09-07エアコン移設工事エアコン工事こんばんは、2カ月ぶりの投稿になります。おかげさまで、7月・8月とエアコンの取付や修理におわれましてこつこつ投稿することを、さぼってしまいました。これから、またがんばって投稿します。今までの工事も順次投稿します。よかったら見てください。今回は、エアコンの移設工事です。量販店でエアコンを取付られたのですが鉄筋コンクリートのマンションでエアコンの壁穴があけられず窓の隙間をつくって、エアコンを設置されていました。当店に依頼された内容は、コンクリートに壁穴をつくりエアコンを設置しなおす、という工事になります。窓の隙間を作り、配管しています。コンクリート壁にエアコン穴をあける作業にはいります。鉄筋センサーを使って、コンクリートの鉄筋位置・配管があるかどうかを調べます。壁に鉄筋の位置をスミ付けをしてダイヤモンドコアで穴をあけます。センサーで調べていても、かなり緊張します。穴あけ完了うまく、あきました。室内側はスリーブをいれて、こんな感じです。ありがとうございました。CS-250CVエアコンクリーニングこんにちは、エアコンクリーニングが完了しましたので投稿します。エアコンはパナソニック6年ぐらい前のCVシリーズです。分解して養生をしていきます。お掃除機能付きに比べると格段に簡単になります。クリーニングあとのバケツ、結構汚れていました。クリーニングあとのアルミフィンとファン後は組み立てて動作チェックをして完了です。以上ありがとうございました。CS-250CV広告を非表示にする2016-07-08エアコン交換工事こんにちは、エアコン交換工事が完了しましたので投稿します。寝室で使われていたダイキンのエアコンが故障したので新しくダイキンのFXシリーズを購入していただきました。この機種はフィルター自動お掃除・寒くならない除湿がついているモデルです。古い室内機を取り外したところ貫通スリーブがなかったので、貫通スリーブを入れます。補足ですが貫通スリーブが入れられないような場合は、入れない時もあります。写真では左下に写っています。