LEDアイランプSP投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電流が流れた場合に動作する非復帰方式のヒューズを内蔵、過電流による事故を防止します。銅鉄式安定器で実績のあるHID安定器のトリプルセーフティ機能を搭載しています。銅鉄式電源ユニットを選ぶメリット一次側電源電圧と周波数は固定になりますが、条件が合えばよりリーズナブルにLED化が可能です。(ランプ+電源ユニット)放射ノイズ、雑音端子電力がほとんど出ません。200V以外の電圧にも対応いたします(特注)。二次側配線長が100mまで対応可能で、器具から離れたところにも電源ユニットを設置できます。商用交流電源(一次側)とLED回路(二次側)を絶縁トランスで分離した回路構成としており、万が一、LED回路(二次側)の片側に触れてしまっても感電しません。※結線作業は必ず電源を切って行ってください。ユニットの二次側が断線、又はランプを取外した場合、瞬時に電源供給を遮断します。電流が流れた場合に動作する非復帰方式のヒューズを内蔵。過電流よる事故を防止します。※1:電源ユニットの使用温度範囲は以下になります。夏季の一時的な高温環境(60°C)に対応します。※2:復帰させる場合は一次側の電源を遮断し、1分以上経過してから電源を再投入してください。電子式電源ユニットを選ぶメリット一次側電源電圧と周波数が幅広く対応できるので、様々な設置場所に導入できます。(100/200~242V対応)一次側電圧変動に強い。銅鉄式と比べて、軽量で省施工。2重の落下防止機能(71W・98W・125W/101W・129W)ランプの口金上部にシリコン製のパッキンを装備しているので、ランプをソケットに装着する際にパッキンがソケット部と密着してランプの緩みを抑制します。万一、ランプが器具から脱落した場合でも落下防止ワイヤ(同梱)がランプの落下を防止します。※改修などで既設の器具を継続して使用する場合は、必ず器具の点検を行い、設置の際に落下防止ワイヤを取付けてください。既存の器具が利用可能ランプと安定器を交換するだけで既存の照明器具がそのまま使用できます。※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。高天井用照明でも、既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換だけでLED化が可能。器具ごと交換に比べて、改修費用を大幅にカット。幅広い使用環境に対応71W・98W・125W/101W・129Wは-20°C~+50°Cと幅広い温度範囲での使用が可能で(77W・104Wは-20°C~+40°C)、夏場、高温になる工場や倉庫、体育館などの高天井にも対応します。ランプ使用温度範囲セード併用時の上限温度71W・98W・125W/101W・129W-20°C~+50°C※夏季の一時的な高温環境(60°C)に対応します。併用不可(屋外用)※77W・104Wは屋外露出使用可能ですが、口金部は防水構造になっていませんので、ランプ全体を水に浸した場合、内部に水が浸入しご使用いただけなくなります。器具側の防水パッキンが劣化している状態でもご使用はできません。新品に交換の後ご使用ください。極性フリーLEDは直流点灯であるため、電源別置形の場合、接続時にランプと電源の極性を合わせる必要がありました。LEDアイランプSPは、ランプ部にブリッジ回路を組み込むことで、仮にプラス・マイナスを逆に接続しても点灯が可能となりました。極性に関係なく接続いただけます。※LEDアイランプSPは直流点灯です。専用電源ユニットと組合せてご使用ください。(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください。)※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。60000時間ランプと電源ユニットを別置にすることで、それぞれ放熱設計を最適化しています。水銀ランプに比べ約5倍の長寿命でメンテナンスコストを削減します。低い誘虫性LEDは虫の好む紫外線域の波長をほとんど含まないため、虫が寄り付きにくい光源です。器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR(シスプル)15対応)(電源ユニット)国際規格CISPR15は、照明器具が発するノイズが設備などの誤作動につながるおそれがあることから、ノイズの許容値及び測定方法を規定しています。弊社はCISPR15に則ってノイズを測定し、低減を図っています。