電装品の取替を行いました。断路器は、モーター駆動にて動作します。モーターを駆動させるためにいろいろなRY(リレー)がついています。その中の一つが電装品です。この作業は12年に1回行います。作業手順は次のように行いました。各電装品の回路を切り離します。電装品を取り替えます。図面にて配線をチェックします。取替後の動作試験を行います。この作業で気をつけることは、次の2点です。活線での回路切り離す時は、感電や他の電線に触れないようテープにて防護する。取替後の配線チェックはメーカー形式によって様々なのでとくに注意を要します。電装品の取替は制御回路の配線接続が正確でないと大変なことになります。シーケンス(配線図)を読み切ることが重要です。この作業は、およそ5時間ほどかかりました。電装品取替は、停電時間が短い条件で行います。組み立て完了後の動作試験では、すこしドキドキしました。33kV設備は、充電部が近く常に注意が必要です。どんな作業も、常に緊張感をともないます。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。