過去のブログダイヤル温度計の取替えをしました。この保護装置は、トランスの温度を制御するものです。トランス内の温度は、負荷を与えると上昇します上昇の第一段階でポンプを回して温度を下げます。それ以上温度が上昇した場合、警報表示を出します。過去に取り付けたデジタル温度計に不具合が発生したため、アナログ温度計に変える作業です。作業は次のように行いました。電源・警報回路を切り離します。デジタル温度計を取り外します。ダイヤル温度計を取り付けます。警報試験・ポンプ起動確認をします。この作業で、特に気をつけたことは次の2点です。・デジタル温度計の電圧が低いため、電源を切り離すとき見逃しやすいので、慎重にチェックします。・温度計を取り付けるときの加工に手間をとります。時間はおよそ5時間ほどかかりました。トランスのメーカーによって、取り付け方が変わります。ケーブルを変えたり、配管を撤去したりするので事前の準備が大切です。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。