CS-717CEX2-Wが妥当でしょうか現段階の情報でも7.1kWが妥当かどうかもはっきりしたことは言えないのですよ。]と2階の各部屋の扉を締め切った状態で二階の廊下・階段の空間の広がりがどれほどあるのか?それによって必要とする能力は随分と違って来たりもします。)尚、カッコ内の数値は、標準の1時間から30分へ時短をさせた時の冷暖房負荷です。この想定においてLDKは完全に閉ざされた空間として考えるなら4.0kWで賄えてしまう試算となります。話は変わりますけど真夏の最高気温もそうですが、真冬の最低気温も結構下がってしまうのですね私の在住地域とほぼ変わらないです。こちらでは一級の寒波でもこようものなら21時頃から翌朝8時頃までの半日近く外気温は氷点下を推移します。こんな時には外気は乾燥していますし、エネチャージおかげで暖かく過ごせて快適ですよ何せ、制御そのものはノンストップ暖房ですから...。さん宅では床暖を併用なさるご予定なのでエネチャージは必要ないといえば必要ないかなと思ったりもしますがもし16年モデルのCXRを買い求めになられるのであれば、17年モデルのXシリーズ(エネチャージ搭載機)の方がおすすめですよ。)何れか一つでもお分かりになれば良いのです)契約した物件の資料を見漁っても見つからず、先ほど仲介会社へ問い合わせたところ、やはり不明だと言われました。話がずれてしまうのかもしれませんが、こちらのサイトで計算してみたところhttp://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.htmlリビングイン階段を「吹き抜け」と置き換えたとして吹き抜け「あり」にすると「業務用クラス」と表示され階段をカーテンで塞ぐから吹き抜け「なし」でやると「6.3kwクラス」と表示されます。ちなみに八千代緑が丘というちょっと山の上の住宅開発地に家を建てた同僚の家がLDK18.25+和室4.5+吹き抜け+リビングイン階段(&トリプルガラスの高気密性)の間取りで富士通の20畳用のエアコンを買って、平日共働きで床暖房併用で10日経過で2.1KWの使用だそうです。同スペックで大丈夫そうでは?と思っていたりいなかったり...XシリーズですとCS-X637C2か567C2が良いかと思ったんですが、17年モデルも出てるのでしょうか。>契約した物件の資料を見漁っても見つからず、先ほど仲介会社へ問い合わせたところ、>やはり不明だと言われました。...明確な断熱性が分からないとなると困りましたねそこで、Q値など明確に試算できないにしても、その手掛かりとして�@断熱材の種類と厚みが分かれば、情報が全く無いよりかは良いです。ここまで詳細な情報となると尚更分からないですよね?お分かりになれば教えてください。�Aそれと併せて窓の仕様はペアガラスのようですがサッシの仕様はアルミでしょうか?それとも樹脂ですか?ごめんなさいね。こんな詳細なところまでお聞きして...もし、これらの情報もわからない状況となれば冷暖房が確実に効くよう敢えて住宅性能を過小評価に捉え中断熱相当と見なして負荷計算したほうが確実かと思われます。�Bあと2階の各部屋の扉を締め切った状態での廊下の広さを教えていただけないですか次に、挙げられた負荷計算サイトについて...カタログ等に掲載の「畳数の目安」を指標にするよりはその負荷計算で行なったほうが良いことは確かただし、幾つか注意する点がありましてまず、はじめに、「吹き抜けの有り」につきましては吹き抜け箇所は広さに関係なく、一定数の1.35を乗じたにしか過ぎませんのでその他のベースとなるところは良いとしても「吹き抜け有り」で算出された数値は当てにしても行けませんよ。それより吹き抜けというか階段と二階の廊下の空間の広さは何畳相当にあたるのかそれを割り出し、その数値を踏まえて負荷計算したほうが良いでしょうね二点目は、試算された冷暖房負荷は環境条件の一つとして設置部屋は二面外となっています。さん宅では、南・東・西と三方位と接する三面外皮となっていますのでその点も考慮する必要があります。三点目は、設置部屋の方位を見ると主方位は南南西向き最大熱負荷は西向きに傾くにつれ徐々に大きくなりますからその事も十分に考慮し負荷計算する必要があります。以上の事柄を踏まえると慎重には慎重を期してその計算サイトを取り扱わないと冷暖房負荷の値は随分と違って来たりもします。�@〜�Bまでの情報をいただけると幸いです。>XシリーズですとCS-X637C2か567C2が良いかと思ったんですが、>17年モデルも出てるのでしょうか。挙げられた型番が17年モデルで選択肢の一つはそれでいいと思います。現在の最新モデルは18年モデルへ移行し、もう既に17年モデルは型落ちモデルとなっていますので発売当初から比べるとお買い得です。さんが選択肢に挙げられた型番はというとCS-636CXR2とCS-637CEX2でしたよね前者の型番の示す意味とは?636の前の二桁「63」が6.3kWを表し、末尾の「6」が16年モデルを表します。後者を見て行くと6.3kWの17年モデルということになります。Xシリーズは、エネチャージ非搭載の16年モデルをお考えになられるよりエネチャージ搭載機の17年モデルを選択肢の一つとして考えられたほうが良いと思っていましたので前述、提案させて頂きました。22:17(1年以上前)>wenge-iroさんこんばんは!お返事遅くなってすみません!型番の数字はそういう意味があったんですね!とても分かりやすくて勉強になりました!(^^)ありがとうございます二階の廊下の広さですが、ホール2.69m2と記載がありました。階段は2.48m2のようです。肝心な断熱材の厚みの方ですが、断熱材という文字すら見つからず、なんとなく関係ありそうに思えた資料のところを画像でアップします。2.2をクリアしてるということを言っていました。これ以外はもうごめんなさい、わかりません。情報ありがとうございます。R:2.2�uK/Wという数値の意味するところ申し上げれば一般のグラスウール2.0に比べ、若干良い程度の数値です。建築会社さんからUa値を明示されない所を推察してみるとおそらく、Ua値を計算していない可能性が高いと思われます。従いまして、省エネ等級4の住宅より断熱性をやや後退させた住宅と見なし熱負荷計算をしたほうが良さそうです。二階の廊下の広さ2.69�uは畳数に換算して約1.63畳となりますがまあ、階段は2〜3畳程のスペースを必要とするのではないかなと思ったりしています。今挙げられた情報を含め熱負荷計算を私なりに行ってみたいと思っています。手間暇を要するため、お答えは明日の夜間となってしまうかも知れません。結論から申し上げれば、設置環境を様々な角度から勘案した結果6.3kWで賄えます。)尚、カッコ内の数値は標準の1時間から30分へ時短計算をした冷暖房負荷の値となります。冷房において、時短での計算でも6.3kWもあれば賄える計算ですし一方の暖房においても、床暖併用されることを鑑みれば6.3kWの定格暖房能力7.1kWで十分です。暖められた空気は上昇傾向にあるため、サーキュレーターをご利用され天井と床の空気の循環させるようにしてくださいね。それと併せて加湿器もご使用になられると、体感温度も上がりより暖かくお過ごし戴けます。