タイプLED」や「調光タイプLED」などが発売されており、かつて、”ここにはLED電球は使ってはいけません”と注意書きがされていたようなアプリケーションにも対応した、LED電球が各社から販売されています。今回は、調光器対応タイプのLED電球についてのお話です。一般的に調光器がついている現場とは、「飲食店」「ホテルの客室」「バー」「スタジオ」「クラブ」「舞台」などがあります。明るさを変える事によって空間に様々な表情を見せたい時などに調光器が使われており、それだけプロ向けで照明にこだわった空間に使われている事が多いです。調光器には「位相制御(いそうせいぎょ)サイリスタ」方式と「PWM」方式の2つがあります。調光器には、製品によって予めアンペア数、消費電力の(ワット数)の容量が決められており、その容量の範囲内でしか調光が利かない仕組みとなっております。10A(100Vの場合は1000W)が定格容量の調光器の場合、照明器具のワット数の合計が約700W(容量の約70%)までに抑えるのが一般的です。調光器つきのある店舗のランプをLEDランプに変更する例を上げてみます。■調光器:700W(定格は1000W)が上限の調光器。■調光器:700W(定格は1000W)が上限の調光器。■合計消費電力:63Wこのケース、LED電球に変える事で消費電力は10分の1以下にまで削減しています。まれに調光がうまく利かない場合もあります。これは、調光器の性能として下限(消費電力の最低負荷)があることが原因となっていることがあります。この場合の対策としては、負荷を増やす事で解決します。既存のダイクロハロゲンを1つそのまま点灯するなどです。LED電球の普及によりLEDが使用されるケースは増えていますが、本来、白熱やハロゲンランプ用に設計された装置では予想されなかった状況になることで、うまく動作しないケースがあります。上記の様に、既存ランプを1個点灯するだけで解決するようなこともあれば、装置を丸丸交換しなければならないようなことなどさまざまです。ここら辺、ランプや電源、照明器具についての知識だけではなく、実は「経験値」も重要になってくるので、なにかお困りのことがありましたら、お気軽にスマートライトまでご相談ください。JEL801とJEL802とは既存器具でハロゲンランプの光の質は保ちながら省エネできるIRハロゲンランプ(赤外線反射膜)という選択コメントを投稿するにはログインが必要です。ProDesigns。