システム・蓄電池のNOSCOが運営するウェブサイトです。121.パワーステーション(100V/200V出力タイプ≪XLJP25532/255328≫について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)に関して、今回のテーマは『パワーステーション(100V/200V出力タイプ)<XLJP25532/255328>について』です。前回は100V出力タイプを取り上げましたが、今回取り上げるのは「100V/200V出力」タイプです。こちらは停電時の自立運転でも100Vと200Vの出力があるため、電気方式も単線3相式なので、オール電化への給電だけでなく、エネファームからの充電も出来ます。この100V/200V出力タイプにも、100V出力タイプと同じように、「一般仕様」と「耐塩害仕様」の2種類のバリエーションがあります。こちらも耐塩害仕様であれば、海岸線から300m以上1km以内の場所でも設置することが出来ます。この2種類のいずれも基本性能は同じです。太陽光発電からの入力は5系統まで可能で、蓄電池への充電の定格電力は1.5kW、蓄電池からの放電の定格電力は2.0kWです。系統への出力電圧は交流202Vで、電気方式は単相2線式(単相3線式配電線に連携)です。入力可能な電力の関係上、パワーステーションに接続可能な各モジュールの最大接続可能枚数は、HIT245αで24.5枚、HIT240αで25枚、HIT240で25枚、HIT233で26枚です。運転音が45dB以下で、外形寸法は横630mm×縦(高さ)1700mm×奥行き250mmです。重さは、約102kg(本体が約55kg、ベースが約47kg)です。以上が、停電時100V/200V出力タイプのパワーステーションについてのご説明でした。120.パワーステーション(100V出力タイプ)≪XLJP25522/255228≫について昨日も触れましたが今日から春季キャンプ。夜のスポーツニュースを見るのが楽しみです。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。パワーステーションとは、太陽光発電と蓄電池とのパワーコンディショナーをまとめた一体型の変電設備です。今回取り上げる創蓄連携システムは100V出力タイプです。これは停電時の自立運転の際に100Vの出力しかないのでオール電化への給電が出来ませんし、エネファームからの電源供給も出来ません。このパワーステーションにトランスユニットを追加すると、200V機器の使用が可能になりますので、エアコンなども使用することができ、幅が広がりますね。こちらのタイプにも前回のパワーステーションに引き続き、「一般仕様」と「耐塩害仕様」のバリエーションがあります。耐塩害仕様であれば、海岸線から300m以内の場所でも設置することができます。それ以外の基本性能は同じです。太陽光発電からの入力は4系統まで可能で、蓄電池への充電の定格電力は1.5kW、蓄電池からの放電の定格電力は2.0kWです。系統への出力電圧は交流202Vで、電気方式は単相2線式(単相3線式配電線に連携)です。