受けします!@btxjb580さんのツイートエアコンからガスが漏れているエアコンは通常通り、運転しているが冷房・暖房が効きが悪いなどの症状がでます。エラーコードが表示され停止してしまう場合もあります。していく中で、冷媒ガスは漏れたり減ったりするものではありません。どこかからガス漏れしています。・穴(ピンホール)を修繕しないと、冷媒ガスを補充しても再度必ず漏れます。・ガス漏れを箇所を特定する為の、ガス漏れ検査をする必要があります。問題がなければ冷媒配管が漏れの原因と特定していきます。・お客様に了承してもらいたいのが、溶接可能個所からのガス漏れであればその場で溶接し作業完了しますが、部品(溶接不可)からガス漏れしている場合は部品交換が必要になるので、別途料金が発生してきます。移設や無理に移動させる室外機を無理に動かしたり、冷媒配管を無理に動かすと冷媒漏れの原因になりますので、お客様自身で室外機の移動は避けたほうが良いでしょう。施工ミスに関しては、フレア(配管と室内機・室外機を繫ぐ部分)の接続不良と思われます。一度、取り外したエアコンの配管を再利用する時は、必ずフレアを切り直さないといけないです。これは、冷媒配管は銅管の為、ナットで圧着すると銅管が広がります。移設後フレアの切り直しをしなければ、変形した銅管から冷媒が発生します。流れている場合はオイル補充が必要になります。している場合、新たに冷媒補充をしていなければ冷媒不足になります。取り外し時にポンプダウンをしていても、冷媒が配管内に多少残ってる為です。冷房運転時に、高圧側の冷媒配管に霜(氷)が付いている場合は冷媒不足の可能性が考えられます。多少の水滴は問題ないです。Reserved.は空です。