システム・蓄電池のNOSCOが運営するウェブサイトです。133.この蓄電池のメリット・デメリットまとめ皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。今回は、Panasonicの蓄電池(壁掛けタイプ)<LJ-SG10A>に関して、『この蓄電池のメリットのまとめ』をお伝えします。・定格出力が500VAであり、停電時に同時にバックアップ可能な機器がかなり少ない。従来100万円以上、本格的な屋外設置タイプであれば200万円をも越えていた蓄電池に対して、最もネックになりがちであった価格面と、設置場所の問題を一挙に解決する商品となっています。したがって、他の製品よりも購入のハードルを下げたものになっていますので、そのメリットはお手軽に設置できて、簡単な停電対策を行うことが出来るという点に集約されます。一方で蓄電池としての性能が高くないこと、それでいて設置環境の制約は変わらずあるという点がデメリットとなっています。)について3連休だった方は今日のお仕事、つらかったのではないでしょうか。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。)について』お伝えします。この蓄電池の蓄電容量は1kWhです。入出力電圧は交流100V、定格出力は500VAです。系統充電時の充電時間は最大約6時間で、停電時の切替時間は、ブレーカー1が約5秒、ブレーカー2が約7分での切替です。使用環境の条件としては、室内への設置(ただし約45dB以下の騒音について厳しい制約を受ける場所には設置をさけること)で、室温が0°C~40°C、湿度が20~85%(ただし結露なきこと)です。運転音が45dB以下であり、屋外型のものと同じ程度の騒音なので、寝室などの静かな場所への設置は向いていないと考えられます。いって、寒冷地の場合、玄関などに設置すると、設置場所の室温が氷点下になってしまうおそれもあるので、設置できません。すると、意外と設置場所に困りますね。外形の寸法は横605mm×縦360mm×奥行き155mmとなり、重さは約20kgです。20kgもありますので、この重さに耐えられる壁であるかの確認も必要ですね。最後に、この蓄電盤の価格ですが、定価で39万8000円となっています。価格、性能ともに、屋外型の5~6kWhもの容量があるものに比べると、エントリーモデルの製品となっていますね。本格的なものであれば、値段も高くなりますが、普通の地面あるいは床に置くタイプの蓄電池の方が良いです。131.特徴について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。今回からはPanasonicの蓄電池(壁掛けタイプ)<LJ-SG10A>についてお伝えします。これは業界初の壁掛けタイプであり、「蓄電盤」と言われています。容量はわずか1kWhなので、あかり・冷蔵庫・テレビなどのような停電時に必要な、本当に最低限だけの電気を確保するための製品です。分電盤のように壁に掛けられるので空間を有効活用でき、屋外・屋内のどちらにせよネックになりがちな設置場所の問題もありません。蓄電池としての機能も備わっており、夜間に停電したときは、スイッチの操作を行わなくても自動でスイッチが切り替わって給電を始めてくれます。(ブレーカー1は約5秒後に、ブレーカー2は約7分後に蓄電池給電に切り替わり、接続機器にのみ電力が供給されます。太陽光発電のパワコンからの入力端子も内蔵しているので、停電時であれば太陽光からも充電できます。入力電力は約180Wであり、更にその際に接続できる負荷は約120W以下が目安と、かなり小さいです。この蓄電池は定価が39万8000円と、数ある定置用蓄電池の中でも特に小さく、お求めやすくなっています。容量も少ないですので、蓄電池のエントリーモデルといったところですね。130.メリット・デメリットのまとめ今日頑張れば、明日から3連休という方も多いのではないでしょうか。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『この蓄電池のメリット・デメリットのまとめ』です。・停電時でも、手間のかかる操作なく蓄電池からの放電に切り替わる。いった点が挙げられます。ご存知であったこと、知らなかったこと、どちらもあったかと思います。製品の価値が伝わりきっていないのが現状ですが、少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。129.点検停止機能について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『点検停止機能について』です。この「点検停止機能」は、Panasonicの他の蓄電池にも搭載されている機能です。蓄電池は、使用を続けていれば徐々にその蓄電性能が劣化してきます。それは仕方のないことですが、期待される寿命がある程度決まっており、それを超えての使用は安全とは言い切れない部分があります。それというのも、リチウムイオン蓄電池は、本来高温になってしまえば異常発熱し、暴走してしまうことで、発火したり爆発してしまう危険性も持っている素材であるからです。創蓄連携システムの蓄電池ユニットは、セル・モジュール・システムと三重の安全設計を施しているので安全ではありますが、内部機器の劣化による事故が起きる可能性は全くのゼロではありません。そこで、充電可能容量が一定の水準まで衰えてきたら、「点検停止」するようになっており、メーカーから点検を受けないと再度の使用が出来ないようになっています。明確にその容量が示されていませんが、同じPanasonicのスタンドアロン型蓄電池は初期の60%という区切りを設定しているので、創蓄連携型も同じ60%ではないかと考えられます。以上が、点検停止機能についてでした。128.値段について県内にある美術館では、春をテーマにした展覧会が今週から催されています。冷えますが春もすぐそこまで来ているのでしょうか。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『値段について』です。システムの組み合わせによって価格が違うので、先日も、戸惑われたお客様からお問合せをいただきました。リチウムイオン蓄電システムは、定価が116万円です。これに対し、パワーステーションは「停電時100V出力タイプ」と「停電時100V/200V出力タイプ」、そしてそれぞれ「一般仕様」と「耐塩害仕様」の2種類があるので、合計4種類のバリエーションがあります。停電時に蓄電池からの給電に切り替えるための機器として、「電力切替ユニット」というものを設置しなければなりません。以上の通り、既設の太陽光発電設備を創蓄連携システムに変更する場合、191万円~209万円がかかってくるということですね。この金額に加えてさらに工事費がかかってきます。ちなみに、kWhあたりの価格が41万円~44万円程度です。パワコンの機能も含んだシステムなので、単純に他のメーカーとの比較は出来ないですが、相場よりもやや高めの金額設定になっていますね。127.使い方(平常時・非常時)について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『使い方(平常時・非常時)について』です。平常時の使い方は、非常に簡単です。専用のモニターあるいはHEMSのモニターから選択したい運転モードを選べば、自動的にそのモードの設定通りに充放電を行ってくれます。停電時の使い方としては、停電時に蓄電池からの給電に自動的に切り替わります。切り替わる際に、数秒程度のタイムラグが発生します。そのため、生命に関わる医療用機器や、精密機器などは故障の原因ですので、接続しないようにしてください。100V出力タイプでは、太陽光発電からのみの充電ですが、100V/200V出力タイプであればエネファームからの充電を行うことも可能です。100V出力タイプは、停電時は100Vの機器にしか放電できませんが、100V/200V出力タイプは、停電時に200Vの機器にも放電出来ます。そのため、エコキュートなどのオール電化や大型のエアコンなども使用できるため、お湯や空調が変わりなく使えます。はいってもやはり消費電力は大きいので、使いすぎには要注意ですよ。126.太陽光発電との連携(押し上げ・ダブル発電)についてイチゴ狩りがチラホラ始まりましたね。個人的には練乳をかけるよりもそのままの甘さが大好きです。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『太陽光発電との連携(押し上げ・ダブル発電)について』です。この創蓄連携システムは、太陽光発電システムと蓄電システムとで、互いに弱点を補い合うというコンセプトで作られていますので、売電中は蓄電池からの放電はありません。家庭での消費電力を蓄電池でまかなってあげて、売電量を増やすということもありません。したがって、押し上げ効果もダブル発電もないので、売電単価や売電量が変わることはなく、現状の高い売電単価のままで売電を行うことが出来ます。停電時100V/200V出力タイプで、エネファームも合わせて設置する場合はダブル発電の売電単価に変わってしまいます。125.メーカー保証について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『メーカー保証について』です。Panasonicの製品には「機器瑕疵保証」があり、この創蓄連携システムは、「機器瑕疵10年保証」が適用できます。・保証の対象機器の製造上の不具合が発見された場合。・製造上に起因する太陽電池モジュールの割れ。この保証には条件があります。・当社が定めた登録施工店による設置工事であることのほか、工事内容により保証範囲が異なる場合があります。事前に販売店にご確認ください。・保証申請手続きにあたっては、お客様のご同意・ご捺印をいただいた申込書と販売店作成の申請書類を、販売店より当社宛に提出いただくことが必要となります。販売店にご確認ください。いう2つが保証の条件です。新築時など、太陽光発電も付いていない状態から創蓄連携システムを設置する場合は、設置時から10年の保証です。既設の太陽光発電システムを創蓄連携システムへの追加設置の場合は、新たに設置した接続箱・パワーステーションは、設備変更日からの保証になります。繰り返しにはなりますが、蓄電池ユニットの保証は1年しかないので要注意ですよ。124.充電時間と非常時の電力使用可能時間についてもう2月、あっという間に1月が終わってしまった気がします。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『充電時間と非常時の電力使用可能時間について』です。この蓄電池、4.65kWhモデルの充電時間は約4時間です。いうふうに使用した場合、約2日間は蓄電池のみで機器使用できるそうです。創蓄連携タイプは太陽光発電からも充電できるだけではありません。100V/200V出力モデルのみにはなりますが、エネファームからも充電が出来ます。そこで、晴天時や、非常時でもガスが通っていれば、もっと長い時電気を使えます。この機器は必要最小限のものしか選んでいませんので、使いたい機器を増やしていけば、当然ながら使用できる時間は短くなってしまいます。その際も、自立運転時の蓄電池からの出力も2kVA(100Vで最大20A、200Vで最大10A)まで(およそ1.5kW~2kWまで)なので、こちらも要注意です。123.設置を避ける場所について皆さま、こんにちは。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『創蓄連携システム(パワーステーション、蓄電池ユニット)の設置を避ける場所について』です。以前にも少し触れましたが、改めて、パワーステーション、蓄電池ユニットそれぞれの設置を避ける場所をお伝えいたします。パワーステーションの設置を避ける場所は、以下の通りです。この設置条件をきちんと守らなければ、メーカーの認証が降りず、メーカー保証の適用外となってしまいます。した業者であれば、問題なく設置してくれますが、ずさんな業者でないかどうかを見極めるためにも、知っておかないといけませんね。122.リチウムイオン蓄電池ユニットについて今年の方角は東北東でしたね。これを読んでピンと来た方、恵方巻です。召し上がった方も多いのではないでしょうか。NOSCO(ノスコ)ライフネットサービス株式会社の久留島です。Panasonicの蓄電池(創蓄連携システムタイプ)<LJB1156>に関して、今回のテーマは『リチウムイオン蓄電池ユニットについて』です。パワーステーションが停電時100Vタイプでも、停電時100V/200Vタイプでも、接続するリチウムイオン蓄電ユニットは同じものです。100V/200Vタイプには、蓄電池を2台設置することが出来ます。この蓄電池は定格容量が4.65kWhです。平常時の放電深度が60%なので、普段、実際に使えるのは2.79kWhになってしまいます。ゼロから満充電までの時間は約4時間です。この蓄電池は屋内設置で、大きさ(外形寸法)は横450mm×縦600mm×奥行き156mmです。重さは約60kgと、他メーカーのものよりも軽くなっています。気になる価格ですが、この蓄電池ユニットだけの定価価格は116万円です。パワーステーションと合わせて設置するので、この金額と、選んだパワーステーションとの金額の合計金額が、太陽光発電を既に設置している場合の創蓄連携システムの導入費用となります。以上が、リチウムイオン蓄電池ユニットの基本性能に関するご説明でした。設置が出来ない場所については、次回また詳しくご説明致します。