その計測のことを絶縁抵抗測定と言います。測定することで電気の漏電や機器の破損がないかの確認を行うことができます。そのため、現代の日本において欠かすことのできない測定と言えます。主な測定方法として電池式やデジタル、アナログの計測器を用い、25Vから2000Vの直流電圧による電流で行う方法があります。エレベーターの点検時にも用いられる測定方法としても一般的となっています。そのため、現在において誰でも測定のできる機械を入手しでき、誰でも簡単に測定を行うことができるものであると言えます。屋内配線工事が終わった後に直ぐに電気を流してしまうと間違った配線による事故等の防止をすることや、水漏れ等を起こして電線の接続部分が濡れてしまった時に漏電を起こしていないかを確認し事故を未然に防止する役目となります。絶縁抵抗計の使い方とその使用手順は、黒のリードをアース端子に繋ぎ、赤い測定用のリード側で各ブレーカー回路の測定をします。一般の電灯回路では0.1MΩですが、これでは通常考えてしまいますよね。だいたい100MΩとかなら判りますが新規の工事に1Mとか10Mの値であれば、その回路をもう一度確認する必要があります。絶縁抵抗測定の手順・方法01絶縁抵抗を測定する場合に、パソコン等の機器がコンセントへ差し込まれている場合には特に注意が必要になります。通常は500VMで測定されていますが、500Vをパソコンが差し込まれているコンセントへ行った場合に、そのパソコンが壊れることもありますので、機器等が接続されている場合では、125VMで測定することを勧めます。低圧の電路では使用する回路電圧以上で行えば問題はありません。測定しまって機器を故障させた場合にはそれ相応の被害となってしまい、なんの為に測定しているのか判らなくなりますので、充分に注意をはらって測定をして下さい。いわゆる「理系」と言われる分野では大雑把な分け方をすれば『研究者』から『工業技術現場での技能労働者』という風に枝分かれして、人間としてのキャリアアップが行われていくのが現代の大まかな流れです。そんな中で、理系の分野では専門用語も多く、聞いただけでは何なのか分からない単語なども多くあります。今回の「絶縁抵抗測定という言葉も、あまり普通の人には馴染みの無い言葉です。この言葉は何を意味するのかと言うと「絶縁抵抗」の「測定」を意味する比較的シンプルな言葉で、絶縁抵抗とは大雑把に言えば電流が流れる電路などで電流が漏れない性能のレベルを指します。単位はMΩ(メガオーム)です。絶縁抵抗測定の手順・方法03絶縁抵抗のレベルを調べるには、基本的にはそれに付随した道具を用います。比較的多くの工業現場などでの、いわゆる最先端の新技術の開発現場などではなく出荷物の簡易検査などで用いられる広く流通しているタイプの道具で、絶縁抵抗計という道具があります。別名を「メガー」とも呼び、これを用いて対象物の電流の漏れないレベル測定をチェックする事が可能となります。大半のメガーの使い方の手順は、二つのブローブ(測定の為に用いる探針)を対象物にセットし合い、測定していきます。これは規格はおおよそ同じ類もあれば、前述で最先端の技術云々のケースで企画やタイプが違う測定計など、現場により様々なタイプが存在します。絶縁抵抗測定の手順・方法04絶縁抵抗測定には絶縁抵抗計を使います。絶縁抵抗計には測定値の表示がアナログ式とデジタル式が有り、自分にあったものを使用するといいです。絶縁抵抗計の手順は、ワニクリップが付いた線ともう一つが測定する時に使用する先端に金属の部分がある棒状の物があります。使い方はワニクリップは通常は黒い色をしておりアース端子に挟み込み、もう一つは測定したい回路に充てて使用します。この時には、測定したい回路は必ずブレーカーをOFFにして、テスター等にて電圧がかかっていないかを確認し無電圧にしましょう。無電圧が確認できたら、アース部分に棒状のピン型の物を当てアースが取れているか確認して下さい。絶縁抵抗測定の手順・方法05絶縁抵抗を測定する際には幾つか注意する点があり、測定する回路の電圧を確認します。言うと通常の100V回路には、パソコンや色々な電気器具が接続されていて、500Vの電圧を掛けて測定した場合に機器を壊してしまう恐れがあります。自分も一度パソコンを壊してしまったことがありますので、また、給水ポンプモーター等にはインバーター回路があり、特に注意が必要です。測定する際には通常使用する電圧より高ければ良いので何も500Vを掛けて測定しなくても良いです。これは電気設備技術基準をもう一度読まれて下さい。絶縁抵抗とは、電気が流れる導体と絶縁物の間の抵抗値を言います。この絶縁抵抗を測定する方法として、絶縁抵抗計を用いた測定方法が最も簡単な方法です。私たちが日常生活で活用している電源は低圧電源です。交流100V電源ですが、低圧の区分は直流750V未満、交流600V未満という定義になります。絶縁抵抗には150V以下の場合0.1MΩ以上、300V以下の場合0.2MΩ以上、300Vを超える場合0.4MΩ以上と決められています。これらが準拠しているか調べるために絶縁抵抗測定を行います。これを実施することによって、絶縁の健全性が確認でき、絶縁の劣化を察知することができます。絶縁抵抗測定のまとめ一般家庭で使われている電気は交流100Vです。感電したことのある人でしたらわかるはずですが、100Vの電気のエネルギーは、それで死なないまでも人体に少なからず衝撃をあたえます。電線の絶縁が不十分でショートなどしていますと、この電気エネルギーが熱エネルギーに変わって火事などの危険が出てきます。このような事情は、電気を使っているすべてのところで問題になります。高圧の電気を使っている時には、絶縁不良である時の危険も大きくなります。それで、電気施設の絶縁状態を調べるのですが、それが絶縁抵抗測定です。絶縁抵抗とは、電気の流れにくさを表した数値です。通常電化製品では、電気が通ってはいけない箇所は絶縁体によって絶縁されています。このような絶縁状態でも、絶縁体の劣化等の要因により漏電の危険に晒されます。発火や感電の危険がありますが、絶縁抵抗測定により危険度を把握することができます。絶縁抵抗は、絶縁抵抗計で測定することができます。特定の電圧(100V、500V、1000V等)をかけて、電流値を測定します。抵抗値=電圧/電流、で与えられますので、絶縁抵抗を導くことができます。絶縁抵抗の下限値は基準で定められています。下限値を下回った場合は使用不可と判断し、修理・交換作業が必要になります。絶縁抵抗の測定の仕方はいろいろありますが、絶縁抵抗を測る機器を使っておこなうことが簡便であるため、広く一般的となっています。絶縁抵抗測定計は通称メガーと呼ばれており、電流のながれる回路において絶縁性が保たれていることを計測します。ちなみに絶縁性とは、電流が電路と電路のあいだや電路と大地(床など)のあいだに、漏電しない性質のことです。絶縁抵抗の測定方法は、まず測定対象の回路を非電圧状態にします。メガーのプローブをアース端子と被測定回路に当てて、メーターが0であることを確認したあとに、実際に電圧をかけてメーターが示す値を読み取ります。方法・やり方・手順や使い方・流れ作業手順書作成の方法として、まずは作業の標準かです。何人かの作業者について、ヒアリング、実作業の観察を行います。い方、メリットデメリットな...パソコンを使用している場合、パソコン履歴削除が重要となってくるケースがあります。パソコン履歴削除の中でも、特に削除する必...タイムラインの削除方法・やり方・手順や使い方まずLINEで消したいと考える対象となる自分の投稿をタップします。その後、画面右上に「・・・」というアイコンが表示されて...頭がよくなる方法・やり方・手順や使い方・流れなどについてテレビで最近芸能人が出演するクイズ番組が流行となっており、主に頭の良さについて競いあうことが話題になっています。傘は、突然に壊れるものです。多くの場合は、修理の業者に傘修理を依頼します。実は傘の修理は自分でできる場合が多いの...マニュアル作成の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて職場では、多くのスタッフが一緒になって仕事をすることになります。協調性というものがとても重要になってきます。い方、メリットデメリットな...春から初夏にかけ庭先ではたくさんの草が成長し日増しに大きくなってきます。雑草がこんなに生えてくるのでしょうか、そ...蛇退治の方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについて夏になると山や川に出かけたり、田舎に帰って夏野菜を獲りに畑や家庭菜園にいくことが増えます。ある光景...楽天カードでEDYチャージの方法・やり方・手順や使い方・流れ...現在の日本ではクレジットカードを利用できるお店が非常に多くなっています。クレジットカードのメリットとしては、様々な点が挙...骨盤底筋体操の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて妊娠、出産を経験するとそれまで知らなかった言葉がたくさん出てきます。そのひとつに、骨盤底筋というものがあります。出産する...ヤフーメール登録の方...メール登録については、ヤフートップページにあるメールのコ...BSを見る方法・やり...現在、テレビの放送はすべて地デジ化になっているようです。