8月27日、昨年完工したあきる野市のW様邸にお邪魔しました。W様は輻射涼房システムを積極的に利用しており、深夜電力時間帯の23時からタイマーでスイッチが入り翌朝5時まで運転していました。冷水温度を15°C設定で運転したところ、ソファーの下や玄関マットの下が結露したため、17°Cに変更して運転していました。床フローリングや外部の冷水導入口も異常なく、W様邸では冷水温度17°Cで6時間蓄冷する運転が合っているようです。午前11時頃ですが外気温35°Cで、室内温度28°C、床面温度25°Cでした。今年の暑さでも午後3時ごろまでは扇風機だけで過ごせたそうです。室温より2~3°C低い蓄冷された床のある室内は、今までに無い快適な涼房空間になっていました。午後3時以降はエアコンなどの別の冷房を稼働させる必要があったということでしょうか?コメントありがとうございます。暑い日は午後3時以降はエアコンを入れていたようです。曇りの日とかはそのまま扇風機で過ごしているようです。今年の夏もお伺いしてきましたが、蓄熱冷房は快適性でエアコンに勝るようです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。technology.。