過去のブログ遮断器(OC)のろ過作業をしました。大きな電流を遮断した場合に、絶縁油の性能劣化が想定される時に行います。油遮断器(OCB)は、33kVの回路で故障が発生した時の大きな電流を安全に切る装置です。今回は、絶縁油の耐圧が低下したため、油ろ過をして絶縁油の耐圧性能を上げるために行ないました。作業は、次のように行いました。遮断器の下部ドレンバルブより油を抜き取りドラム缶に入れます。油ろ過紙は、乾燥器で水分をとばします。ろ過器に配管を接続してドラム缶の油を循環させろ過をします。フィルターろ過器を通して油を循環させます。ろ過紙に水分などの油中不純物を吸着させて絶縁油の性能を回復させます。この作業で気をつけることは、次の2点です。・油配管の接続や、取扱いは油をこぼさないようにします。・油受けのパレットやシートで油漏対策をします。作業時間はおやそ3時間ほどかかりました。時間が掛かりませんでした。油を取り扱いますので慎重に作業を進めました。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。