MSZ-FZ5616Shide麻呂さんクチコミ投稿数:10件スレッドの最後へFZ5616sを昨日取り付けてもらいました。予定よりエアコンが大きく天井とエアコンの上部の隙間が2.5cmしか取れませんでした。いざ運転すると上のファンの音がかなりしており、この機種の特徴がふたつのファンが回って運転する仕様ですので、ファンの音は結構するものなのか、やはり上の隙間が狭いためにファンの音が響いているのかがイマイチわかりません。この機種を設置している方で、ファンの音がどうなのか教えていただけますか。09:43(1年以上前)メーカーHPよりこの機種使いではありませんが、メーカーHPを見る限りでは、確かに本体上部の2つのファンから吸い込む構造の様ですね。さんの書き込み、写真を見る限りでは2.5cmの隙間ではまずは吸い込みは”×”でしょうね。普通は事前下見があっても良さそうですが。設置してしまったようですからどうしようもないでしょうが、これじゃ吸い込み効率悪そう・・・。音も吸い込み効率が悪いのでその辺りに関係していると思いますが。10:28(1年以上前)この機種の据付工事説明書によると天井まで最低70ミリ以上必要ですね。25ミリでは空気の吸い込み音がうるさいこともあり得そうです。11:42(1年以上前)ありがとうございます。この設置に問題ありみたいですね。このごろのエアコンにしてはやけにファンの音が大きいなぁと感じました。普通は気になりませんよね。うちはエアコンの通気口の穴が高い位置にあるらしく、傾斜を付けるためにこの位置にしないと無理だと言われ設置していきました。違う機種には出来ないだろうし、諦めるしかないですね。教えていただきありがとうございました。20:14(1年以上前)>hide麻呂さん冷房は我慢できたとしても暖房だと最大風量が冷房時よりもさらにアップして、今以上にうるさくなるなると思われます。吸入効率が落ちて本来の性能も発揮出来ない恐れもあります。23:20(1年以上前)>hide麻呂さんこんにちは。天井と据付板が70mmの間隔は必要。室内機って据付板に上から引っ掛ける感じですので、これぐらいの隙間がないと設置が大変です。実際の天井と室内機間の距離ですがこの機種は48.5mm以上必要。スレ主様のは基準を満たしていないので問題はあります。音だけではなく十分な能力が得られなかったり、不具合につながる可能性もあります。室内機の音ですがこの商品は冷房69dB、暖房70dBです。特別静かな機種ではないですね。他社の5.6キロクラス、フラグシップ機でこの部分が冷房62dB、暖房65dBと言う商品もあります。スマホに騒音計のアプリを入れて、簡易的な測定は出来ますよ。スマホのアプリですので精密では無いですが、目安程度にはなるかと。あと正常な使用方法でないと保証が受けられない可能性もあります。そこらへんに問題がないか購入先に聞いた方がいいとは思います。施工時の問題大ありの気がするので。業者の方なら据付工事に取り掛かる段階で規定のスペースが取れないなど分かってて当然なので設置する前にお断りするケースも偶に見掛けます。それを何が何でも取り付けてしまったというのも腑に落ちないかなと一度、販売店へ相談されたほうが良いのではないでしょうかこのままですと音の問題のみならず温湿度の制御・保証・クリーニングなどの問題も生じることも懸念され、このままの状態で放置なさらないほうが良いと思います。縦寸など詳細な設置スペースが分からないので何とも言えないのですが三菱を設置したい意向ならLシリーズだと大丈夫かも知れませんね。08:09(1年以上前)皆様多大なるご意見ありがとうございます。エアコンはここに設置してあり、同じ場所に取り付けてもらいました。今回の件は故障の原因にもなりかねませんね。購入したお店に聞いてみます。その結果はこちらでお知らせします。08:17(1年以上前)皆が知りたいのは、スレ主さんがこの設置具合を知っていても、何としてもここに設置したかったのか、取り付け業者がいい加減だったのか、施工についてもだと思います。前使用機の排水ドレンの勾配の為にこうしたのでしょうが、この機種をあえて選んで無理やり取り付けたのであれば、販売店には非は無いでしょうし、失礼ですがスレ主さんが然程知識もなく適当に選んだのかも気になる処です。”元々エアコンはここに設置してあり、同じ場所に取り付けてもらいました。流用しているので勾配もあまり確保出来て無い様子ですしかなり苦労して施工した感じがします。あと50mmは下げれた気がしますので。10:41(1年以上前)今購入店には今後の対策を聴いております。元々はダイキンの省エネの最上位機種を購入したのですが、取り付け段階で勾配が取れないので故障する可能性が高いと言われ、その後は取り付け業者と購入店で話し合って、特にこちらの要望は省エネタイプの18畳タイプとの要望だけで、あとは購入店任せで機種を選んでもらいましたが、取り付けていただいた後に、音は気になるし、ファンが上にあってこの隙間で大丈夫なの?って思って皆様のご意見を頂きました。皆様の知識が凄く助かっております。お店側の対応がわかりましたらまたお伝えます。?今時、販売店での商談時に先ずはその手の話はするはずですが・・・。購入店名も書かれた方が良いのでは。ネットで本体のみ購入、設置は設置専門業者での分業なら自己責任かも。20:40(1年以上前)>YS-2さんスレ主さんが>お店側の対応がわかりましたらまたお伝えます。見積もりを行い機種選定になります。トラブル回避にもなります。中間期に購入するのが最もトラブルが少ないといえるでしょう。20:45(1年以上前)量販店で購入のそのお店の設置委託業者です。ダイキンのエアコンを取り付け予定で、取り付け日に見ていただき、このタイプは難しいとのことで量販店委託の設置業者が量販店の販売員と話し合っての三菱のこの機種となったものです。見ていただき設置業者が確認しております。明日まで購入店の担当した人がお休みなために今後どうするかは保留となっております。21:09(1年以上前)>真空ポンプさん確かエアコン専門家でしたよね。特殊な施工でもない限り下見などしません、”我が家ではこの7〜8年間で近所のK'sデンキで合計5台を新規取付、代替えをしましたが、いずれも事前下見はありました。毎週入るチラシにもこの手の見積もり無料と謳っています。事前に下見をしておかないと、結局困るの当日現場に来たの設置業者さんなのでは・・・。私の感覚ではこれが当たり前ですが如何でしょうか。21:42(1年以上前)>hide麻呂さん>元々ダイキンのエアコンを取り付け予定で、取り付け日に見ていただき、このタイプは難しいとのことで量販店委託の設置業者が量>販店の販売員と話し合っての三菱のこの機種となったものです。本日お店に電話すると、担当の方は体調不良のためお休みと、それではお店の店長さんお願いしますとお願いしたら休みでいませんと回答され、それでは担当の方は明日は出勤されますかと聞いても体調不良ですので明日以降出勤するかはまだわかりませんと。家から近いこともあり、ヤマダやビックではなくでんきちで購入したのですが気持ちがよい対応ではないと感じました。確かになんの知識もなくエアコンが古くなって、省エネのエアコンがほしいだけであとはほとんどおまかせで購入した私にも否があるのかも知れませんが、物を販売しているプロとしてしっかりとしたこちらが安心できる対応をしてほしいと感じてしまいます。明日以降もお店には電話してみます。量販店とやり合って下さい。明確に伝えたほうが良い気がします。室内機を下げて天井とのクリアランスを確保できた気もするので。21:11(1年以上前)"元々ダイキンのエアコンを取り付け予定で、取り付け日に見ていただき、このタイプは難しいとのことで量販店委託の設置業者が量販店の販売員と話し合っての三菱のこの機種となったものです。見ていただき設置業者が確認しております。"取り付け日当日に取り付けの可否を現地で確認する事自体あり得ないと思います。ここからしておかしいと思いますが。設置業者向けの説明書きが本体の中に入っているはずなので、それを見れば素人でもこの取り付け方法では×な事は判ると思います。私は必ず取り付け時には傍で見ています(作業する方は嫌でしょうが・・・)。取り付け要領書は工事が終わり、業者が空箱や余り部材をゴミとして持ち帰る際、抜き取ります。(半ば、隠しモード的な設定)。スレ主さんには失礼ですが、この顛末はスレ主さんの知識不足と、販売店と設置業者共にいい加減さが感じられます。21:25(1年以上前)ようやく解決しました。結局機種を霧ヶ峰のLシリーズに変更していただくことになりました。皆様方のご指導により取り付け後の変更に至ることが出来、たいへん助かりました。【欲しいものリスト】宝くじ当たったらメモピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。