将来用コンセントあります露出配線が現実味を帯びてくるなか、テンションはダダ下がりでしたが、どうやったら埋設配線ができるか自宅のキッチンから分電盤までのルートを天井をみながらシミュレーションしていました。分電盤からスタートして、最終的にはIHの下というか裏まで配線を通して、コンセントを設置しなければなりません。「この裏まで持ってこなければいけないんだよなー...」と、コンロ下の引き出しをあけて奥を改めて覗いた時に衝撃的なものを発見しました。驚くと同時に、すぐさまドライバーを取りに走っていました。コンベック用コンセント心臓のドキドキを抑えながら、ネジを回し、このボードを外してみたところ、コンセントが2つ出てきました。一人キッチンでガッツポーズをしたのは言うまでもありません。見てみると食洗器用コンセントとコンベック用コンセントと記載がありました。コンベック用コンセントは200V20A分電盤をじっくり見ると、確かに食洗器用とコンベック用の小ブレーカーがありました。食洗器用はAC100V20Aと記載がありました。100VコンセントですのでIHには使用できません。コンベック用の方がAC100/200V20Aと記載があります。これは100V20Aも200V20Aも両方できるという意味です。必要なのは200V20Aではなく、200V30Aのコンセントです。30Aコンセントに変更する必要があります。分電盤のところで小ブレーカーを変更し、コンセントを20Aのものから30Aのものに変更する事は物理的にできます。これで露出配線を免れることができたと安心できるかというとそんな事はありません。20Aが前提で分電盤からコンロ下のコンセントまで電線が配線されています。現在配線されている電線が30Aの電流に耐えられる電線でないと全ては水の泡となってしまいます。現在配線されている電線が30Aの電流に耐えられる電線かどうかをチェックするには、その電線の太さを調べる必要があります。30A以下20A以上30Aコンセントの場合、電線の太さは単線で直径2.6mm、ヨリ線で断面積5.5mm2が必要です。電線がこの太さ以上であれば問題なしで、コンセントを替えるだけで済みます。これ以下の太さであればふりだしに戻り、露出配線を覚悟する必要があります。※電気工事士の資格をお持ちでない場合、危険ですので絶対にコンセントを分解しないでください!コンベック用コンセントの電線が2.6mm以上であれば念願の埋没配線が可能になります。なったら電線の太さを調べるしかありません。コンセントカバーを外して、分解し、中の電線を引っ張りだします。※繰り返しますが、電気工事士の資格をお持ちでない場合、危険ですので絶対にコンセントを分解しないでください!電線が出てきました。2.6mmあるかどうかがポイントです。何度測っても、どの角度からみても、紛れもなく2mmの電線です。ふりだしに戻ってしまいました。起こる?プロが回避法を教えます太陽光発電は夏涼しく、冬暖かくなる。ソーラーパネルの遮熱効果というメリット太陽光発電の影でどれぐらい発電量が落ちる?電柱を再現して実験してみました。起こる?プロが回避法を教えます太陽光発電は夏涼しく、冬暖かくなる。ソーラーパネルの遮熱効果というメリット太陽光発電の影でどれぐらい発電量が落ちる?電柱を再現して実験してみました。太陽光発電を積雪から守る「雪対策」。停電時に使えてよかった家電1位は?『太陽光バブルの後始末!?』国民負担軽減のため未稼働太陽光発電の売電価格を減額へこれからの家庭用太陽光発電は「自家消費の時代」に。