過去のブログ一般企業の点検に行きました。ここは毎年定期的に点検を行っています。VCBの動作機構部の細密点検を行いました。この作業は、設備の老朽化により発生する動作不良の防止です。必要な都度行われますが、およそ12年~18年に1回程度です。この機器の役割は、各工場等の変台へ電気を配電すること。回路で故障が発生したら、故障の拡大を防ぐため回路を遮断します。作業は、次の通りに行いました。動作機構部のカバーを外します。動作機構部を分解して、外に取り出します。機構部に注油し、古い油かすを取り除き動作が円滑になるまで、繰り返します。作業上が暗いので、照明を使用してチェックします。点検手入れ後、機構部を組み込みます。再組み立て後にVCBの動作特性試験を行います。補助開閉器の接触抵抗も測定します。今回の作業で気をつけることは次の3点です。動作機構部は狭いBOXの中に組み込まれておりしかも、重量があるので取り外しや取付作業に体力と神経を使います。細部まで手入れをしないと、動作が円滑にならないので照明を付けてチェックを確実に行います。油かすを完全に除去するまで注油と拭き取りを繰り返します。停電時間を考えると、手際よく作業することも大切です。作業時間はおよそ6時間ほどかかりました。使用年数が古い(20年以上)VCBですから分解と組み立てに気をつかいました。作業対象VCBは5台でしたが、1台を参考組み立てに残して4台を同時に点検手入れをすることで作業能率を向上させました。屋内電気設備の年次点検は、(財)電気保安協会さんが担当されています。狭い中で、お互い協調を取りながらスムーズな進行が出来ました。限られた時間での作業でしたが、要領よく無事に終了しました!!毎年、きちんと点検をされている一般企業さんです。(Tさん)の設備を大切に思う気持ちが伝わります。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。