過去のブログこの点検は、12年に1回行います。断路器は、操作方式によりいろいろな種類があります。同じ操作方式でもメーカーにより機構の構造が違います。点検の時は構造の違いを確認しながら慎重に作業します。作業は、次のように行いました。操作BOX内のパッキンを取り替えます。シリンダーの取替えをします。弁、パッキンの取替えをします。この作業で特に気をつけることは、次の2点です。・古いシリンダーを外すとき、間接的にロープでつるし落ちないように気をつけます。・新しいシリンダーに取り替えたあとのリミットスイッチやコイルの調整に気をつけます。作業時間はおよそ、4時間ほどかかりました。この点検は、12年に1回しか行わないので経験するチャンスがあまりありません。思ったより時間がかかりました。この経験を活かし、次の点検では時間短縮できると思います。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。