LEDライトバルブFヒートシンク(放熱板)での放熱に加え、新たにファンを搭載することでHID投光器のように充分な放熱が必要とされる小型密閉形器具での使用が可能になりました。※改修などで既設の器具を継続して使用する場合は、必ず器具の点検を行ってください。※適合器具は一般的な投光器となります。詳しくはご使用上の注意をご覧ください。既存器具のランプと安定器を交換するだけなので、初期投資額を低く抑えることが可能です。電源も既存水銀ランプ用安定器と同じ場所に設置できます。ライトバルブF」は、従来の一般的な投光器(密閉形)に適合可能です。既設器具を有効に活かしたまま、またイメージを変えることなくLED化を行うことができます。ご使用いただけません。専用ファン搭載これまでのヒートシンク(放熱板)での放熱に加え、新たに空冷ファンを搭載しました。これによって投光器内部の空気を循環させ、ランプからの熱が空気を通じて投光器本体に伝わることで放熱します。(強制空冷方式)ファンの駆動音も投光器にランプを取付けた状態で、図書館レベルの低騒音(約40dB)に抑えています。相当)ファン設計寿命40000時間3つの取付けピッチ(電源ユニット)電源ユニットの取付ピッチは、各安定器の取付ピッチ235mm(200V)、295mm(100V)、255mm(低始動電流形)に合わせて3タイプに対応します。極性フリーLEDは直流点灯であるため、電源別置形の場合、接続時にランプと電源の極性を合わせる必要がありました。LEDライトバルブFは、ランプ部にブリッジ回路を組み込むことで、仮にプラス・マイナスを逆に接続しても点灯が可能となりました。極性に関係なく接続いただけます。※LEDライトバルブFは直流点灯です。専用電源ユニットと組合わせてご使用ください。(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください。)※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。低い誘虫性LEDは虫の好む紫外線域の波長をほとんど含まないため、虫が寄り付きにくい光源です。器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR(シスプル)15対応)(電源ユニット)国際規格CISPR15は、照明器具が発するノイズが設備などの誤作動につながるおそれがあることから、ノイズの許容値及び測定方法を規定しています。弊社はCISPR15に則ってノイズを測定し、低減を図っています。