インフォメーション採用情報お問い合わせ劣化した消防設備のいろいろ当社が機器不良などで撤去した消防設備の状態を掲載しています。設置環境や経年劣化などでどの程度劣化するか参考となるように掲載いたします。これまでの「劣化した消防設備のいろいろ」はこちらです。使用環境:倉庫~庇部分の外気に触れる箇所でCE圧着での施工。現在当社では、外部分でのCE施工は断線・電路不良の可能性が高い為、推奨しておりません。防水型の感知器が設置されていましたが、配線ではなく感知器内部基盤での断線。長年、塩水の蒸気により劣化していったようです。使用環境:スプリンクラーポンプ用呼水槽が老朽化により腐食が進んでいる。使用環境:長年屋外に設置された自火報用サイレン。老朽化による故障により、不鳴動となった。使用環境:屋外消火栓に併設の自火報ベル。経年劣化によりベル不鳴動となった。使用環境:泡消火設備のポンプ呼水管逆止弁の経年劣化。設置されたハロゲン化物消火設備の蓄電池。使用環境:宿泊施設(ホテル)に設置された誘導灯。使用環境:経年により不作動となった差動式スポット型感知器。日差しが当たる場所に設置されている為、ランプが不鮮明となった。使用環境:感知器配線の経年劣化です。使用環境:経年劣化により逆止弁からの水漏れあり。経年劣化により不作動。使用環境:配管腐食により水漏れ発生。経年劣化により止水されなくなった。ポンプが起動すると、呼水槽に逆流する。使用環境:共同住宅のベランダに設置されたハッチ式避難はしご。経年により腐食している。使用環境:屋上に設置された連結送水管設備の逆止弁。使用環境:工場の庇部分に設置してある感知器回路の配線。太陽光の熱や雨漏りの水に浸り、このような劣化をし短絡状態となった。使用環境:鮮魚加工場内の差動式スポット型感知器。老朽化により失報や誤作動の恐れがある。使用環境:老朽化した屋外消火栓ポンプ。簡易的な屋根はあるが、囲われていない場所に設置されている。使用環境:経年劣化により作動不良となった差動式スポット型感知器。使用環境:海岸に近い立体駐車場に設置の総合盤。塩害により錆付き・腐食が進行しています。使用環境:海岸に近い立体駐車場に設置の発信機。塩害により錆付き・腐食が進行しています。