&アクセサリRCDテスタRCDテスタRCD(残留電流放電デバイス)は、発生している電気ショックによる一連の害を防止するため、瞬時に電気回路を遮断する保護装置です。単相回路の場合、ラインとニュートラル導体の間の電流差を監視します。この救命機器は、通電物(裸線など)に触れた場合の致命的な感電を防止するために設計されており、通常のヒューズや回路ブレーカでは得られないレベルの個人保護を提供します。残留電流に対応して自動的に開く製品ファミリに適用される、一般的な用語です。この一般的な用語は、多くの場合、以下に適用されます。ポータブル残留電流放電デバイスRCCBとRCBOの違いは、RCBOが過電流状態にも応答するのに対し、RCCBがそのような条件に応答しないことです。SRCDという用語は、ソケットコンセントの不可欠な部品の一部であるRCD、又はソケットコンセントに隣接しているボックスに取り付けられているRCDに適用されます。RCD技術RCDは、次のように技術によって識別される場合があります。このRCDは、残留電流のエネルギーによりRCDが動作するのを利用します。これらのデバイスは電気機械式RCDとも呼ばれ、電圧とは独立して動作します。このRCDは、主電源電圧を使用して電子回路と遮断機構に電源を供給し、RCDを動作させます。これらのデバイスは電子RCDとも呼ばれ、電圧に依存して動作します。通常の状況では、2つのワイヤを流れる電流は等しくなっています。回路の故障や装置の事故に起因するアース漏洩が発生した場合に生じる不平衡をRCDが検出し、傷害又は損傷が生じる前に自動的に電源を切断します。RCDは、ヒューズや回路ブレーカとは異なる方法で人間を感電から保護します。新しい回線を設置した場合、又は回路が大幅に変更された場合は、建築規制(パートP)又はBS7671の配線規則に従って、RCDを取り付ける必要があることがあります。間違ったタイプのRCDを使用すると、保護がすべて失われる可能性があります。怪我又は機器の故障が発生する前に問題を特定できるように、RCDテスターは12か月ごとにテストする必要があります。ウエストタワー12階ご利用規約プライバシーポリシーモバイルサイト。