(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順ヒューズ付LBSの過電流継電器による過負荷保護についてヒューズ付LBSで、過電流継電器による過負荷保護は推奨できませんので、過負荷保護をする場合は、VCBもしくはVCSの使用をお奨め致します。電流をLBS本体で開放しないように協調を取る必要があります。G150A以上のヒューズでは、LBSとの組合せにおいて地絡短絡が同時に発生した場合や地絡から短絡に移行した場合に協調が取れなくなる領域があります。限流ヒューズヒューズの砂の廃棄について電力ヒューズに使用している砂は産業廃棄物として処分してください。使用している砂は自然の川砂や粉砕硅砂で、廃却するにあたって問題になるようなものは含まれていません。電流をLBS本体で切ってしまう恐れがあります。ヒューズの一部定格では、ヒューズ固定形LBSで、ヒューズ溶断検出により、LBSを引外す場合は、溶断j検出後、タイマーで時間を置いてから電圧引外しを実施してください。限流ヒューズヒューズの発熱についてヒューズは通過電流とエレメントの抵抗とのジュール発熱により、エレメントを溶融させて時間-電流特性を出すものなので、常時の負荷電流によってかなりの発熱を伴う機器です。少々の発熱については問題ないと考えられますが、異常に発熱している場合は下記の項目を確認し、処置してください。限流ヒューズ高調波対策について電力ヒューズ自体は、高調波の影響を受ける機器ではありません。保護しているトランスなどの機器が高調波により、ヒューズにかかる負荷が大きくなる場合は、ヒューズの容量を負荷にあわせて選定ください。JEC-175では、ヒューズ定格遮断容量として、単位MVAで表示しています。現規格では定格遮断電流と表示し、単位をkAで表示しています。限流ヒューズヒューズ動作表示用のマイクロスイッチの後取付について屋内用のヒューズホルダはCL-V75を除いて、ヒューズ動作表示用のマイクロスイッチが、後取付可能です。マイクロスイッチの仕様はAC用とDC用がありますので、注文時に指定ください。これより小さい負荷の場合は、特殊仕様の微小負荷用を指定ください。限流ヒューズ3.3kV回路に定格電圧7.2kV用ヒューズは使用について動作過電圧の問題がありますので、3.3kV回路に定格電圧7.2kV用ヒューズは使用できません。電力ヒューズは動作時に電源電圧より高いアーク電圧を発生します。このアーク電圧の最大瞬時値を動作過電圧といい、この電圧が高すぎると回路の絶縁を破壊するため、ヒューズの定格電圧毎に動作過電圧の上限値が規定されています。限流ヒューズヒューズホルダ用絶縁バリヤについて盤構造の都合に合わせて製作するために当社では、ヒューズホルダ用の絶縁バリヤを製作していません。ヒューズカタログに記載の最小据付寸法図を参照に絶縁バリヤを製作ください。