(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。通電中に漏電アラーム遮断器の定格感度電流等を設定しても故障などはありません。通電中の遮断器は端子部に電圧が印加されており、誤って接触すると感電や短絡事故などのおそれがあるため、当該漏電アラーム遮断器及び上位遮断器をOFFして、設定の変更をしてください。(AL)、補助(AX)、不足電圧引きはずし装置(UVT)の取付が可能です。NF125-SVL,NV125-SVL,NF250-SVL,NV250-SVLは電圧引きはずし装置(SHT)も取付が可能です。15:52漏電アラーム遮断器の内部インピーダンスと消費電力1.漏電アラーム遮断器の内部インピーダンスと消費電力は漏電遮断器と同等です。考え方は漏電アラーム遮断器の形名を漏電遮断器に置き換えてください。NV125-SVとなります。19:13ATU(アラームトリップユニット)に接続するスイッチ・リレー。1.推奨品はありません。2.定格はDC60V、10mAになります。各種漏洩電流値を液晶ディジタル表示で表示する遮断器で、ノーヒューズ遮断器と漏電遮断器があります。これらの情報は電路の絶縁劣化状態や漏電事故原因の把握に役立ち、省力化をサポートします。漏電遮断器と同じ漏電検出回路方式を採用しているため、漏電不要動作の調査(電路の漏洩電流計測)などにも効果を発揮します。漏電アラーム遮断器の定格感度電流は、周波数が100Hzを超えた付近から定格感度電流が鈍くなります。特殊電圧の製作可否1.特殊電圧(AC380V~550V)の漏電アラーム遮断器は製作しておりません。制御電源AC480V)を組み合わせて代替が可能です。漏電トリップ動作時には漏電アラーム(ECA)の接点出力は10~50ms出力されますが、その後は出力されません。右側面にリード線用溝を設けている機種は、ECAのリード線をこの溝に沿って配線することで密着取付が可能となります。リード線用溝の無い機種は密着取付が不可となります。漏電アラーム遮断器は準備しておりません。