AC電源ケーブル弊社では,本装置をAC200Vでお使いいただけるよう,AC200V電源ケーブル(別売り品)を用意しています。電源ケーブル」を参照してください。弊社の別売り品がお客様の電源設備に合わない場合は,以下で指定する仕様の電源ケーブルをご用意ください。3芯より合わせコンセントの形状に合ったものを準備してください。本装置をAC200Vで使用する場合,電源ケーブルは弊社の別売り品または弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合,火災・感電の原因となります。弊社別売りの電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合,火災・感電の原因となります。コンセントJIS規格またはNEMA規格に対応した下記のコンセントを使用してください。このコンセントは一般の電気設備工事店にて販売されています。20A)本装置をAC200Vで使用する場合,必ず接地付きのコンセントを使用し,コンセントが建物の接地板に接地されていることを確認する必要があります。保守員または専門の工事業者の方に確認を依頼してください。接地を取らずに使用すると,感電の原因となるとともに,電気的雑音により,障害発生の原因となります。上図のコンセントは,弊社別売りのAC200V電源ケーブルに対応しています。弊社別売りのAC200V電源ケーブルをお使いにならない場合は,下記のコンセントを使用してください。下記のコンセントは一般の電気設備工事店にて販売されています。本装置に給電する分岐回路にはブレーカを付けてください。ブレーカの定格,ブレーカおよびコンセントの必要数は,下表を参照してください。電源の冗長化ブレーカの必要数コンセントの必要数10AT単相AC200V(10A回路用)なし44あり88分電盤は操作が容易に行なえるように,本装置の設置場所と同じ部屋か,近接する部屋に設置することをお奨めします。電源を冗長化する場合には,異なる電源系統からそれぞれの電源機構に給電することで,電源設備系統を2系統化することができます。分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤へ給電される電流容量は,ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと,異常時にブレーカが動作せず,火災の原因となることがあります。一般に,ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様を確認してください。本装置の電源を投入すると,下表に示す突入電流が流れます。突入電流により,電源設備の電圧低下が起こらないようご検討ください。間30A150ms本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により,電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると,本装置だけでなく,同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。上記の突入電流は,電源機構1個あたりの値です。