クリーンテックラボ今回のシリーズでは、エネテク(愛知県小牧市)が、太陽光発電所の点検やO&M(運用・保守)サービスを担う中で対応してきたトラブル事例を紹介している。同社は、2007年に設立された電気設備工事会社で、太陽光発電の施工も多く担当してきた。O&Mサービスでは、点検時に原因分析だけでなく、状況によっては、その場で不具合の原因を解消するといったワンストップの対応が特徴となっている(関連コラム)。今回、紹介するのは、最近多く採用されている、いわゆる「分散型」のパワーコンディショナー(PCS)に特有のトラブルである。分散型は、ここ数年、大規模な太陽光発電所においても、初期投資と売電ロスを減らせるという期待から採用が増えている。分散型のPCSでは、国内メーカー製と海外メーカー製で、点検時の安全性や損傷のリスクが大きく異なる。国内メーカー製の場合、点検を想定した設計となっていることから、点検時の安全性、損傷のリスクは少ない。外から筐体の扉を開けることができ、スイッチを使ってストリング(太陽光パネルを接続する単位)ごとに直流の発電電力の入力を遮断するという、電気的な安全を確保した状態で絶縁抵抗を測定できる。点検上で問題となるのは、一部の海外メーカー製である。)における採用が増えている。した海外メーカー製の分散型の機種は、点検を想定した設計となっていないことがほとんどである。高圧の太陽光発電設備を、電気主任技術者が定期的に点検するという制度は、世界中で日本と韓国にしかないためで、点検時の安全性を考慮せずに設計されていることがほとんどだ。点検を想定していない設計とは、例えば、筐体の扉が封印され、開けられないことがある。封印を解いて開けてしまうと、保証の対象外となる。大きな問題は、スイッチを備えておらず、ストリングごとに直流の発電電力の入力を遮断できないことにある。入力端子はコネクタに繋がれており、そのコネクタに、太陽光パネルからの発電電力が流れてくる電線を直接、差し込む仕様となっている。海外メーカー製の分散型PCSのほぼすべての機種が該当する。この状態で、定期点検時に直流回路の絶縁抵抗を測定するには、コネクタから電線を抜いて、絶縁抵抗を測定し、再び電線をコネクタに差し込んで復旧することになる。この作業に、安全性のリスクと損傷のリスクがある。太陽光パネルからの発電電力が流れている日中に、太陽光パネル側の電線とコネクタを抜き差しする作業を禁じる内規を設けている。この内規のため、該当する状況にある分散型PCSを経由した直流の絶縁抵抗を日中に測定する作業は、受託していない(関連コラム:分散型パワコンの盲点「点検時の感電・損傷リスク」、保安協会が断る場合も)。今回、紹介するのは、もう一方の損傷リスクである。コネクタが電線の抜き差しにどの程度、耐えられるのかが問われる。reserved.このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP、またはその情報提供者に帰属します。掲載している情報は、記事執筆時点のものです。