(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。電圧引外し装置(トリップコイル)の定格電流について電圧引外し装置(トリップコイル)の定格電流は以下のとおりです。超える使用はできません。満足する必要があります。断路器ヒューズ付LBSの過電流継電器による過負荷保護についてヒューズ付LBSで、過電流継電器による過負荷保護は推奨できませんので、過負荷保護をする場合は、VCBもしくはVCSの使用をお奨め致します。限流ヒューズ電圧引外し装置(トリップコイル)の後取付について下記LBSについて、電圧引外し装置(トリップコイル)の後取付は可能です。お客様での取付はできませんので、最寄りの三菱電機システムサービスへご用命ください。絶縁バリヤの用途について絶縁バリヤはヘビやトカゲなどの小動物が高圧充電部へ侵入を防止するに目的で使用します。絶縁することが目的ではありませんが、ガラスエポキシなどの絶縁物でできていることから、絶縁バリヤと命名されています。機械的接触部に、適宜グリースアップを実施ください。詳細については、機器に付属の取扱説明書をご参照ください。グリースアップセットは最寄りのサービスセンターへご用命ください。電流をLBS本体で開放しないように協調を取る必要があります。G150A以上のヒューズでは、LBSとの組合せにおいて地絡短絡が同時に発生した場合や地絡から短絡に移行した場合に協調が取れなくなる領域があります。限流ヒューズ絶縁樹脂部の清掃について適時「メグアップ」にて清掃ください。メグアップは最寄りのサービスセンターへご用命ください。メグアップがない場合は、清浄な布をアルコール水溶液(アルコール分30%)、塩分付着の多いときには純粋で濡らして拭き、汚れを除去後、乾いた布で拭いて乾燥させてください。1000m以上での使用について標高1000mを超える場所ではLBS使用できません。高地では、空気が薄くなるため、絶縁耐力や放熱効果が低下するため、対応できません。屋内用負荷開閉器LBSの更新何年についてLBS(屋内用負荷開閉器)の更新推奨時期は15年です。この推奨時期は日本電機工業会(JEMA)より発表されたもので、通常の環境の下、通常の保守点検を実施した場合に、機器構成材の老朽化などにより、新品と交換したほうが経済性を含め有利と考えられる時期を示します。