コメントを残す御意見・御要望などはこちらへ(その2)一応ブログ形式となっている当サイト。リクエストや御意見、御要望などありましたら、こちらにコメントという形で付けていただければ返信できるかと思います。長くなったので、その2を作りました。3【解答】(2)2つのコイルが自己インダクタンスL1・L2と相互インダクタンスMを持つとき、それらを和同接続(互いに同じ方向に磁束を発生させ、それが互いを貫いている状態)の場合の合成インダクタンスはL1+L2+2M差動接続(互いに逆方向に磁束を発生させ、それが互いを貫いている状態)の場合の合成インダクタンスはL1+L2-2Mであることを知っていれば答えが求まります。ここで、コイル1とコイル2は共に自己インダクタンスがLであることから、2L+2M=2.02L-2M=1.2を解けば正解が求まります。H25-16(b)題記の問題ですが、解説の方を、詳しくお願い致します。以上、宜しくお願い致します。この負荷の有効電力が40MW、力率が0.87ということから、電源から供給される皮相電力と無効電力を求めます。皮相電力をS、有効電力をP、無効電力をQとすると、Scosθ=PSsinθ=Qですから、S=P/cosθ=46MV・Aと求まります。cos^2θ+sin^2θ=1より、sinθ=0.49ですから、Ssinθ=46×0.49=約22.54で、(a)の答えは(3)と求まります。電圧降下の計算ですが、良く用いられる簡易式であるv=√3I(r・cosθ+x・sinθ)を用います。題意より、抵抗成分は無視できる(r=0)ので、電圧降下の値はv=√3I・xsinθで求まります。この回路において、r=0であることから、電圧変動率は力率1.0の場合の受電端電圧と力率0.87の場合の受電端電圧の差から求めることができます。ε=v/V=(√3I・xsinθ)/Vとなります。ε=v/V=(√3I・xsinθ)/V=(√3VI・xsinθ)/V^2=xQ/V^2となります。電圧変動率ε=0.02を代入して移項すると、Q=0.02V^2/xが求まります。この式中のxは、線路の実リアクタンス値ですが、問題で実リアクタンス値は提示されず、「基準容量10MV・Aで百分率インピーダンスが6.0%」であることしか示されていません。したがって、これらより実インピーダンス(問題文の条件より、抵抗分はゼロなので実リアクタンス分)を求めて代入すればいいわけです。「66000Vの電圧の下で10MV・Aの電力を消費する負荷のインピーダンス値に対して、6.0%の値」であることを意味しますから、電力はV^2/Rで求められることを利用して、負荷のインピーダンスをZ、負荷の皮相電力をSとするとV^2/Z=Sとなり、これより負荷の実インピーダンスZは、オーム値の単位としてZ=V^2/Sと求められます。したがって、出題の送電線路の実リアクタンスxは、オーム値の単位としてx=0.06・V^2/(10×10^6)と求まります。このxをQ=0.02V^2/xの式に代入すると、Q=0.02V^2/(0.06・V^2/(10×10^6))=(0.02×10×10^6)/0.06=3.33×10^6となり、正解は(3)の3.3MVarと求まります。ポイントは、百分率インピーダンスの条件から実インピーダンス値(Ω単位)を求め、それを電圧変動の式に代入する点かと思います。errata問題22の(3)の2で、Rが消えているのですが、どうやって消したのでしょうか。解答(56ページ)の8行目の式の2項目は、1/(CLS2+CRs+1)になります。その下の行の「これより」の下2行目も、CLではなくCRの誤植です。問題36の(1)で1/sの逆ラプラス変換は1だと思ったのですが、u(t)となってるのはなぜなのでしょうか。これは、「単位ステップ関数を入力」という前提があるので、因果律を考慮する必要があるからです。ラプラス変換はフーリエ変換の応用で、フーリエ変換の場合、積分区間は-∞~+∞でした。ラプラス変換も数学的には同様なのですが、これを回路に適用した場合、t=0以前に信号の影響が出ることは有り得ないので、単位ユニット関数、すなわちt=0以前はゼロでt=0以降は1となる関数を用いるわけです。これはラプラス変換を回路解析に用いるときの暗黙の了解となっています。問題39の(2)で例えば、A1A2A3A4=1100(10進数で3)、D1D2D3D4=0100(10進数で2)とあるのですが、キャリ付きで加算したC0X1X2X3X4=00110(10進数で6)と解説にあるのですが、A1A2A3A4やD1D2D3D4は左側から2^0、2^1、2^2、2^3、2^4となっているのに対して、C0X1X2X3X4は右側から2^0、2^1、2^2、2^3、2^4になっているのですが、なぜこうなるのでしょうか。C0X1X2X3X4については、C0はキャリーオーバービットですから、位上がりの信号です。2進数4桁は、X1X2X3X4の順に2^0,2^1,2^2,2^3となります。C0X1X2X3X4は、キャリー信号、2^0、2^1、2^2、2^3という並びになります。コメントを残す来年の収録講座について少し考えてみる。来年の収録講座について少し考えてみる。収録時間の目安はどうだろう。今年の夏の電験三種が20日間でパワーポイント1000枚だったから、その3分の1~4分の1位か。同業他社が皆無で、コッチの世界で名を上げれば有名人になるという意味でも面白いんだけど、電験と同じか下手するとそれ以上のエネルギが必要。ぶっちゃけ、ちゃんとした内容の講座にしようとしたら、電験よりもずっと難しい。お手軽系としては、消防設備士の6類。4類の時も実質2日位で収録したけど、そんなもんだね。1類も需要はあるけど、こちらはちょっと難しくなる。ま、消防設備士は4,6,1類があれば後は要らないでしょう。...電気通信系でもうちょっと何か、と言ったら工事担任者かな。DD3種とAIDD総合種があればいいんじゃないかなーと。AI3種もあってもいいけど...まあ、そんな所。SAT電験3種講座来年の収録講座について少し考えてみる。2件のコメント9月半分終了いつの間にか2学期が始まって半月近く経過。相変わらず、火水木土が某私立高校、月曜と金曜日は職業訓練校、他の時間や日曜日は執筆モノに追われております。温泉でも行ってのんびりしたいですな。コメントを残す大阪夏の陣終了ようやく今年のメインイベント(?)電験三種の講義が終わりました。収録時間は概ね90時間弱と言った所かな?同業他社を見るに、電験の4科目の講義を一人で受け持っている所は余り無い感じなので、やっぱりそりゃ一人で全部やるのは厳しいよねーそうよねーと納得しつつよくやった自分と自分を褒めつつ。最初で理論の話は終わり、4時間機械の話をしてきた。電験の機械科目は不得手な人が多いとはよく言われる科目だけど、基礎理論を固めてしまえば、その応用で何とかなる科目。言いつつ、教材作成に苦労している毎日。明日はどうしようか・・・。いうか、あっという間に、というか大阪出張一週間経ちました。仕事の方もまあ順調で(風邪がなかなか完治しないのがアレだけど)土曜日頂いたお休みでリフレッシュもできたし、明日からの一週間も張り切っていきます。...あ、明日日曜日か。土曜日に一日休みをもらったので、つい明日が月曜日のような気がしてましたわい。