(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順MCBとMCCBとの違い配線保護用遮断器をノーヒューズブレーカと称しています。Breakerと表現しており製品の実態をよく表している名称となっています。配線用遮断器2P1Eと2P2Eの使い分け“P”はPole(極)、“E”はElement(過電流引きはずし素子)を表します。2P1E遮断器は2極品で1極に過電流引きはずし素子がなく、過電流引きはずし素子がない極には識別の“N”のマークを表示しています。2P2E遮断器は2極品で2極ともに過電流引きはずし素子があります。SHT(電圧引きはずし装置)遮断器を遠方から電気的にトリップさせる内部付属装置です。端子記号は、C1/S1,C2/S2としています。許容操作電圧範囲は、定格電圧の70%~110%です。Ann.1、Ann.2)・トリップ耐久回数は遮断器の開閉回数の10%です。8201−2−2及びIEC60947−2に規定されている遮断容量です。O−3分以上−COです。変圧器を電源に投入すると大きな励磁突入電流が流れるので、遮断器が不要動作しないようにします。遮断器の定格電流の選定は、次の条件をすべて満たするものとします。1変圧器の定格電流の1.1倍以上。2励磁突入電流<遮断器の瞬時引きはずし電流。漏電遮断器を選定してください。漏電遮断器は“高調波・サージ対応形”のご使用を推奨致します。記載がない場合は、高調波の影響を考慮して下記内容で選定してください。AC100Vの回路の機器に異常電圧が印加されて、電圧耐量の小さい機器では絶縁劣化や焼損事故に至る場合があります。中極を使用せずに、左右極に結線すれば使用できます。漏電検出用の電子回路電源を遮断器内部の左右極から取っているため、必ず左右極に結線してご使用ください。時延形品には定格電圧が200−440Vとなっている機種もあるため、回路電圧に適した定格電圧品であることを確認してご使用ください。漏電遮断器AX(補助スイッチ)AX(補助スイッチ)は、遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。11/AXcとしています。・遮断器本体がON状態の場合は、14/AXaと11/AXcが導通状態となります。例2:負荷側がバー接続の場合・・・中性相バー上に接続してください。末端に接続してください。