業務用エアコンクリーニングにおける疑問がございましたら、こちらで質問してみて下さい。15:45:09)年中無休で営業してる店舗の作業は可能かコメント既設のエアコンを新規店舗に使い回す。21:50:17)前店舗が焼き肉屋?で使用していた4方向エアコンでオーバーホール後移設、設置作業という内容でした。業もあり、降ろした状態からの分解洗浄をしました。洗浄したのですが、設置運転後黒いカスが沢山出てきます。限りなくゴミなどを除去出来る方法はありますか?ちなみに高圧ポンプは角度間違えるとフィンがねてしまうくらいの物を使用しています。コメント黒いカスが出る事例はたくさんありますが、汚れと、アルミフィンそのものが腐食してそれが黒いカスとなって出ている場合があります。基本的に、黒いカスが出ているエアコンは作業前に完全にとりきることはできませんと断ってから作業する方が良いと思います。掃除は所詮掃除であり、交換ではないので限界があります。17:00:22)室外機1台で、5台の室内機を制御しています。室内機を分解洗浄する場合、ブレーカーは室内機のもののみ落とせば作業できるでしょうか?それとも、室外機のブレーカーも落とさないといけないでしょうか?コメントテスターで調べることをおすすめします。どんな時でも必ずしてください。電源が来ていなければ大丈夫だとは思います。室内機のみでも大丈夫な事はよくあります。09:47:16)冬場に洗浄作業をした案件で、6月初旬に冷房運転時にA3水位以上が発生しました。必要であれば修理費の支払いをしますが、施工業者からはあり得ないと言われていますが、どちらも言い分もわかるため判断に苦慮しています。コメント可能性はあります。冬場ですので、忘れてもその時点ではA3エラーはでません。このエラーはモーターそのものの異常の可能性もありますので、なんとも言えません。23:28:56)先日、サンヨーエアコンの4方向タイプのエアコン内部洗浄をしました。エラーコードの内容も確認したのですが室外機が動かず、エラーが出ます。基盤が悪いのでしょうか?コメントおそらく、室内ユニット基盤の異常だと思いますので、基盤交換で直ると思います。20:13:18)エアコンクリーニングをはじめて、8年になります、先日ガスエアコンとは知らず、ブレーカを切り、ふたたび入れたところエラーになり作動しません、三洋ガスエアコンです、メーカーに来てもらい修理見積もりで18万でしたが、洗浄前でしたので6万円に値引きしていただきました、リモコン4台基盤3台交換でした、初めての経験でした、このようなことが起こる原因はなんでしょうか、宜しくお願いいたします。コメントそもそも、ブレーカーのオン・オフで故障して、業者の責任になるのでしょうか?弊社はブレーカーを切るときに現場の担当の方に横に居てもらい、「ブレーカーをオフしますがよろしいですか?」と許可を受け、「許可を受けましたのでブレーカーを落とします。」と口頭で確認して落とすことにしています。所でガスエアコンはフロアがわかれていませんでしたか?また、落としたのは室内用のブレーカーではありませんか?その場合、エラーが出ることがあります。複数階の場合、階ごとに室内用ブレーカーがあることがあります。その一つを落とすとそれによって、本体が室内機の台数に関してエラーを起こすのです。エアコン修理業者が意味の無い修理で多額の金額を請求するのはある意味常識となっています。したら、本体の外機のブレーカーを落として復帰させれば治ったかもしれません。詳細を教えていただけるとこちらも勉強になります。14:51:49)初めまして、H23年の4月下旬から四国の方で分解洗浄を始めました、nと申します、よろしくお願いします。病院で仕事をしている最中、たまにフィンの下部が極端にサビ・腐食している箇所が見受けられます。前の業者が中和処置を十分にやってなかったからですか?建物は2002年新築のものですコメントそのとおりだと思います。中和剤を使用しても、サビは出てしまうと思います。それこそ、ものすごく洗浄して、リンスしてまた洗浄してというくらいでないと、サビます。通常のお値段ではこれだけの洗浄は絶対に無理です。洗浄に30分~くらいかけないと、まずサビは出ると思います。