5【解答】(4)発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の第5条に規定されています。質問回答(分巻式直流発電機の負荷特性)直流電動機(2)-b分巻式お世話になります。発電回路の場合、界磁電流が下がると、界磁電流により発生する磁界も弱くなる。なると、発電機に対する逆起電力が少なくなり、発電回路の電流値(電圧値)は増える。先生は、発電機を動かし続けると電圧(電流)は落ちて行くとおっしゃってます、すいません。してでしょうか、他励式を基本に考えているつもりなのですが、理解出来ませんでした。おっしゃる通り、界磁回路の電圧が下がると界磁電流が下がり、発生する磁界も弱くなります。すると、発電コイルに誘起される電圧も低下する、ここまでは合っています。...というサイクルになります。このままではどんどん誘起電圧が低下してゼロになってしまうような気がしてしまいますが、発電機には負荷が接続されていることを忘れてはいけません。平衡した点に落ち着きます。従って、負荷電流を増加させる(負荷抵抗を小さくする、負荷を重くする)と、それによって段々と発電電圧は落ちるものの、ある程度のところに落ち着いて運転が継続される、という特性になります。抵抗のΔ回路に流れる電流の計算)電験3種理論平成28年度過去問からです。問15のB問題の解説で電源から見ると3分の8rの抵抗が接続されてるとありますがどういう流れで3分の2rから3分の8rになったのか?rと2rの電流比は2対1というのはrに2、2rに1ということか?8r分の3V×3分の1の3分の1はどこからでてきたのか?以上の3点の回答お願いします!1×部分で切り離した回路を考えると、a端子ーr-(rと2rの並列抵抗)ーr-c端子になります。rと2rの並列抵抗は2r/3ですから、a端子とc端子の間で考えると、これにrが2個直列に追加されたものになるので、2r/3+6r/3=8r/3です。rと2rを並列にした場合、流れる電流は抵抗の逆比で2:1になります。(オームの法則で証明できます。I=V/Rなので、Vが一定のときIはRに反比例するため)3これは2と同じことですが、rと2rの並列抵抗に流れる電流を求めると、2:1になります。この並列抵抗全体に流れる電流を1とすれば、rに流れる電流は2/3、2rに流れる電流は1/3になります。端子aから回路を通って端子cに抜ける電流のうち、図中Iは「rと2rの並列抵抗のうち、2r側に流れる電流」ですから、上述のように1/3が出てきます。重ね合わせの原理を適用した回路)H28理論過去問の問5についてですが、重ね合わせの原理を用いた回答をお教え下さい。重ね合わせの原理は、「回路中の複数の電源について、1つを残して他の電圧源は短絡、電流源は解放して各部の電圧・電流を求め、それを電源の個数分だけ繰り返して重ね合わせる」という理論です。従って、9Vの電池のうち3個を短絡して1個を残した回路が重ね合わせの原理を使った回路になります。この回路は、9Vの電池から見ると、0.1Ωと、その次に(3個の0.1Ωと0.5Ω、合計4個の抵抗の並列)が入った回路になります。回路全体の抵抗値は0.13125Ωで9Vの電池から流れる電流は68.6Aとなりますから、0.5Ωに流れる電流は4.3Aとなり、電池が4個あるのでこれを4回重ね合わせて0.5Ωに流れる電流を求めると17.1Aです。これより電力を求めると、確かに147Wとなり、正解と一致します。(a)問題で、【負荷抵抗=5+j5】が、5√2になるまでの計算過程がいまいち分からないので、教えて下さい。私は過去問の冊子を持っていないため間違っていたら申し訳ないのですが、内容からして平成27年の問17かと思います。RL直列回路のインピーダンスは、(RL直列素子に掛かる電圧)÷(RL直列素子に流れる電流)で求められます。ここで、直列ですから電流はいかなる場合でも同じですので、ある電流が流れた場合のRL直列の電圧に注目することになります。すると、5Ωの抵抗は電流を全く同じ位相でその電流の5倍の電圧を発生させることになります(オームの法則より、V=RIなので)。コイルは、電流に対して電圧が90°進んで発生し、リアクタンスが5Ωですから、電流の5倍の電圧を発生させることになります。√50=√(5×5×2)=5√2が求まることになります。オペアンプの講義についての質問です。添付写真で抵抗R1の電圧は3Vとのことですが、どうしてそうなるのか理解できません。オペアンプの動作は、+入力端子の電圧>-入力端子の電圧の場合...出力電圧は上昇する+入力端子の電圧<-入力端子の電圧の場合...出力電圧は下降する+入力端子の電圧=-入力端子の電圧の場合...出力電圧の変動は止まるであることはご理解いただいていると思いますので、それを念頭に置きます。この回路で、入力端子の電圧=-入力端子の電圧=+入力端子の電圧=出力端子の電圧=0Vという初期状態であるとします。これは上記のオペアンプの動作条件を満たしていますから、この状態で安定しています。ここで、入力端子に3Vを与えたとします。すると、入力から電流がR1→R2→出力端子という順に流れていきます。このとき、-入力端子の電圧は当然0Vよりも上昇しますから、出力端子の電圧は下降を始めます。どの段階で出力端子の電圧変動が止まるかというと、オペアンプの-入力端子の電圧が0Vになった時点で止まることになります。このように、オペアンプの+入力端子が接地されて0Vとなっている以上、入力Eiにどんな電圧が与えられようとも、オペアンプの-入力端子が常に0Vを維持するようにオペアンプは動作することになりますから、結果的にR1の両端には常に入力電圧Eiが掛かることになります。コメントを残す猫電テキストp34ベクトル図の誤り猫電テキストp34について質問です。DVDの説明のテキストと頂いたテキストの図が異なっています。正誤表がありますが、正誤表の記述も曖昧で、DVDが間違っているのか、頂いたテキストが間違っているのか分かりずらいです。あるから、+Jになるからコイルとコンデンサがひっくり返っているという説明がよくわかりません。混乱しやすいところで、テキストが間違っているし、説明は曖昧だし、詳細な説明をよろしくお願いいたします。34ページの図につきましては、御指摘の通り、テキストの方が誤っています。上下ひっくり返した図が正しいものとなります。この辺りを整理しますと、次のようになります。コイル...両端に与えられた電圧の波形に対して、電流が90°遅れて流れる。ベクトル図で、虚数のjは時間的に90°進んでいることを表す記号なので、電流は-jと表される。(コイル両端の電圧)÷(コイルに流れる電流)を求めると、分母が-jであるため、求められたリアクタンスは+jが付くことになる。インピーダンスを表すベクトル図では、+90°方向となる。コンデンサ...流れ込んだ電流の波形に対して、両端の電圧の波形が90°遅れて発生する。両端の電圧の波形に対して、電流の波形は90°進むことになる。したがって、ベクトル図では、電流が+jと表される。(コンデンサ両端の電圧)÷(コンデンサに流れる電流)を求めると、分母が+jであるため、求められたリアクタンスは-jが付くことになる。インピーダンスを表すベクトル図では、-90°方向となる。以上のことより、P.34の図は上下が反対になっていることが分かります。ご迷惑をお掛けしており申し訳ありません。いう問題を解くコツというか方法はないでしょうかでは、この問題について目の付け方を出来るだけ詳しく書きたいと思います。回答選択肢を吟味すると、どれも初項はAとBの積です。次の項はAとCもしくはAとDの積、そして三項目はそれぞれの選択肢毎に別々となっています。どれも回答選択肢は加法標準形(一項目+二項目+三項目...という足し算の形)になっています。全てが0であれば式全体が0という条件を上手に使って回答を導き出すのがセオリーです。どれかが1であれば式全体が1」の条件を使います。選択肢の三項目に注目します。(1)(4)はB・C・Dなので、B=C=D=1のとき式全体は1です。これは真理値表の上から8番目を満たさないので脱落です。(2)(3)はA・B・Cなので、A=B=C=1のとき式全体は1です。これは真理値表を満たします。(5)はA・B・Dなので、A=B=D=1のとき式全体は1です。これは真理値表を満たさないので脱落です。次に、二項目に注目します。(2)(3)は¬A・¬Dですから、A=D=0のとき式全体は1です。これは真理値表を満たします。その次は、一項目に注目します。(3)は¬A・¬Bですから、A=B=0のとき式全体は1です。これは真理値表を満たします。(2)は¬A・Bですから、A=0、B=1のとき式全体は1です。これは真理値表の上から6番目と8番目を満たさないので脱落です。上記は加法標準形の場合ですが、例えば(A+B)・(A+C)・(D+E+F)のように各項の積の形で表現される乗法標準形もあります。乗法標準形の場合は、どの項(カッコで囲まれている式)も全て1の場合に式全体が1となる、という点に注目して、どの条件の場合に式全体が1となるか、という場合分けをして追い込んでいくことになります。参考になりましたでしょうか。質問回答(誘導電動機の性質と力率・効率)カゴ型誘導電動機についてご質問があります。始動時の力率は悪いものの、定格運転時の損失が小さく高効率と記載してありますが、これは定格運転時は力率がいいという意味でよろしいでしょうか?その意味で合ってれば、定格運転時も二次抵抗は低いままなので力率は悪いままのように思えます。力率が良くなるのでしょうか?定格運転時の損失が小さく、高効率は力率のことを言ってないということでしたら、力率はやはり悪いままなのでしょうか?お書き頂いた通り、かご型誘導電動機は始動時は大変力率が悪いですが、定格運転時は力率が良くなります。同期電動機のように力率=1.0にはなりませんから、通常、並列にコンデンサを入れて力率補償しながら運転します。二次抵抗との関係ですが、これは二次抵抗の値自体はさほど変化しなくても、回転上昇によって一次側と二次側の結合が変化していくことを考慮することでイメージが付くかと思います。始動時は滑りが1ですから、二次側(回転コイル)に発生する電圧は電源周波数と同じになり、コイルに誘起される電圧は、ファラデーの電磁誘導則によりコイルを貫く磁束の時間変化、すなわち周波数に比例することから、二次側には高い電圧が発生することになり、ここに低抵抗が負荷抵抗として挿入されていることから効率が悪くなります。(高電圧・小電流の回路に小抵抗を入れても消費電力は小さい。無駄に流れる電流は無効電流となって電源側に現れ、力率は悪くなる)回転が上がってくると、例えば滑りが0.1であれば二次側の周波数は電源の1/10になります。こちらも電磁誘導則から、二次側に発生する電圧は小さくなる分、大電流が流れることになります。低電圧・大電流の回路に負荷抵抗を挿入することになるので、回転開始時に比べると大きなエネルギーを消費できることになり、高効率で運転できるようになります。以上のようなイメージを持っていただければ、動作がイメージできるのではないでしょうか。低効率というと、力率が悪くて流れる電流が多いわりに取り出せる力が小さい場合と、抵抗分などで熱になる無駄な電力が多くて取り出せる力が小さい場合の両方を指すことができますが、誘導電動機では後者のような熱損失要因はほとんど無いため、前者の意味で言葉を使っているとお考えいただいて結構です。過電流遮断機の定格電流と電線の許容電流)過電流遮断器の定格電流は3倍、電線の許容電流は1.25倍か1.1倍です。いうことは遮断器の方が定格電流が高いです。図では電線の許容電流が一番高くなっているのはなぜですか?電線の方が定格電流が高くないとおかしい気がします。電線の定格電流になる前に遮断器が作動しないと電線が溶けてしまいそうです。これについては「法的にそう規定されているから」ではあるのですが、もうちょっと深く突っ込んでお答えします。確かに、理論的には、可能性として考えられる最大の電流に耐える電線を用意しないと、過電流によって電線は危険な状態になってしまいます。機械などの科目でも出てきた通り、特に誘導電動機などは起動初期の短い時間に非常に大きな電流が流れ、その後落ち着くという特性を持っています。それに耐えるだけの電線を用意するとなると、極めて大容量の電線を用意しなくてはいけません。電線の許容電流は、ジュール熱による発熱によって規定されます。したがって、短時間であれば、電線の許容電流を超えて電流を流しても現実問題として特に問題は発生しないという事実があります。以上のことより、電動機の特性、遮断機の遮断特性、電線の発熱量などを総合的に考慮し、短時間であれば電線の許容電流を超えても問題は発生しないという事情と太い電線は非常に値段が高くなるという事情を加え、このように規定されているわけです。法律が「電線の過電流」にお墨付きを与えるというのも変な感じがしますが、電線の熱容量(発熱した場合の温度上昇のしにくさ)なども鑑みた上でこのように規定されていますから、現実的に何ら問題は無いわけです。