T1が採用されました。図3-2本フィールドの実証試験における本装置の不使用/使用のそれぞれの状態で記録された励磁突入電流と電圧降下の実測波形を示します。22kV/6kV数回の開閉試験で本装置不使用の状態では突入電流411A、電圧降下14.8%の突入電流現象を記録していたが本装置使用では突入電流91A、電圧降下1.9%以内に抑制されることが実証されました。T1が採用されました。3-4に本フィールドの実証試験における本装置の不使用/使用のそれぞれの状態で記録された励磁突入電流と電圧降下の実測波形を示します。44kV/11kV数回の開閉試験で本装置不使用の状態では突入電流1,514A、電圧降下7.1%の突入電流現象を記録していたが本装置使用では突入電流83A、電圧降下0.2%以内に抑制されることが実証されました。当事業所66kV受電設備では突入電流現象抑制のために長年にわたり遮断器の抵抗投入方式(66kV直列抵抗と補助遮断器を組み合わせて使用し、遮断器投入時に突入電流を直列抵抗で抑制する)が採用されていましたが、当社装置の採用によりこれらの設備は全て不要となり撤去されました。某風力発電所の連系変電所において変圧器併入操作時の電圧降下が20%となることが解析で明らかになっていました。これを5%以内に抑制する必要があり、本装置の採用により電圧降下は3%以内に抑制されました。5%以内に抑制するための対策として当初検討された下記対策はいずれも不要となりました。3-6に本フィールドの実証試験における本装置の不使用/使用のそれぞれの状態で記録された励磁突入電流と電圧降下の実測波形を示します。