高圧洗浄機ツイート奈良県奈良市にて『高圧洗浄機グリストラップ清掃』の依頼を承りました。到着して調査するとドリンクバーの裏が水浸しになってました。排水管のつまりが原因で蛇腹ホースの繋ぎ目から溢れてました。ここまでビニールテープで止められてます。防臭キャップしないんでしょうか?1番上手の点検口を開けてみると排水が溢れたんでドリンクバー裏は全部詰まってます。排水経路が分からないんで2パターンを想定して消去法で作業しました。1パターン目、外の排水マスからの高圧洗浄機を使っての洗管作業しました。汚れで多少の水が流れてて排水管は出来るだけ真っ直ぐって想定したら有力やと思ったんですが...結果論ですがこれはグリストラップに繋がってました。作業してみて分かった事なんですが...不正解が分かったんで次は店舗内のグリストラップからの排水管の洗管作業しました。近くに点検口があったんでそこから覗きどんな配管をしてるんか確認して作業しました。んっ?手応えあり...一気にグリストラップが満タンになったんで途中でグリストラップを清掃しながらの作業しました。1回目の清掃です(笑)通管は出来ましたがまだまだ排水管内は汚いんで引き続き洗管作業をしました。2回目のグリストラップ清掃です。グリストラップからの作業と上手の点検口からの洗管作業で徹底的に排水管内を洗管作業しました。途中で薬剤を使用してみて作業しました。グリストラップに流れ着く水がやっと綺麗になったので作業終了です。物である以上、経年劣化でトイレは必ず壊れます。トイレつまり修理をしていると統計学と言うか分かってくる事があります。山川設備では色んな道具を駆使して迅速・確実・丁寧をモットーに詰まり除去をします。山川設備Twitterツイートブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。