詳細情報をご紹介します。500Pa以下で風速10m/s以下です。HFDは20m/s以下です。送風機の直近に設置の場合、高圧型でご用命ください。温度ヒューズ連動により瞬時に閉鎖します。その溶解温度は公称72°Cです。HFDは溶解温度280°Cです。本体は角ダンパーとし、ダクト接続口としてt1.6のニップルまたは円形FGを取付けます。サイズの上限は1200φです。ニップルまたは円FGを含む全長のL寸法を下表に示します。