照明ホームオートメーションを導入するにあたって、照明は実に多くの選択肢があります。無線機能明を持った照明ランプを使う無線機能明を持った照明スイッチを使うリモコン受信機能を持ったスイッチと、学習リモコン装置を組み合わせるオートメーションコントローラーとパワーリレーを使うルートロンを使うこれらが挙げられます。「4」においては、更に細分化されているのですが、その中でも大和ハウス工業の照明システムが実質最強である、と断言していいでしょう。本ブログにてなるべく分かりやすく解説いたします。特許情報プラットフォームからのぞき見してみましょう興味ある方は、特許情報プラットフォームのウェブサイト(旧特許電子図書館)から詳細をダウンロードできます。スイッチ制御システム」で検索すると1件ヒットします。以下のように見事にコマンドフュージョン製品に置き換えることができます。(↓一通り読み終えてから、後でじっくり照らし合わせて下さい。「3路スイッチ」と「リレー」を3路の関係にするのがポイント!ポイントは壁スイッチとをわざわざ3路スイッチにして、その相手を「パワーリレー」にします。壁スイッチ・・・指で操作パワーリレー・・・スマホから操作これによって、「壁スイッチ」と「スマホ」両方から操作できる、という仕組みです。定番中のパワーリレー。(クリックで拡大)「接点1:9が起点で1~5にスイッチ」「接点2:12を起点に4~8にスイッチ」の3路スイッチが2つついてる「2接点式」と呼ばれるタイプ。写真は「MY2」という定番中の定番のリレーです。デメリットは音が気になる点です。(詳細は後述)動画で解説|「壁スイッチ」と「スマホ」それぞれで操作してみましょう!よーく見ると、「壁スイッチ」「スマホ」どちらを操作しても、ON/OFFが交互に切り替わるのが分かります。↓「壁スイッチ」で操作をした時のフロー。https://greenworksjp.com/wp-content/uploads/2020/01/3way-sw.mp4↓「スマホ」でのフローhttps://greenworksjp.com/wp-content/uploads/2020/01/3way-sw.mp4ON/OFF状態を感知するためのパワーリレーが別途必要このシステムは、3路のスイッチを使用するため、パワーリレーが「Hi」だからといって必ずしも照明がONとは限りません。照明のON/OFFは「相手の3路」がどちらに倒れているかによって決まります。リレー制御装置」の接点感知部分に接続。↓下記の「その2」の特性を利用して『アイコン』と『照明のON/OFF状態』を連動させようって訳です。「アマチュア用オートメーションキット」と「プロ」の違い|プロはIOポートを使いこなす!!この特許のメリット特許を取得するには、「社会的に役に立つもの」というのが1つの条件になります。この電気回路はそれを満たしています。1.あらゆるコントローラーが壊れても制御不能にならない万が一「リレー制御装置」が壊れたとしても、スマホでの操作はできないだけで、「壁スイッチ」での操作を可能にしています。リレーが溶着しても乗り切れるリレーが仮に溶着して操作不能になったとしても、3路スイッチでいう「もう一方のスイッチが常時固定された」のと同じなので、普通の片切スイッチのようにON/OFFは可能です。特許には請求項というのがありまして、「これができるってことは、それに付随するものも俺の特許!」といった形で特許の範囲を請求することができます。この方法は物理スイッチをホタルにすることができるのもメリットです。この照明システムのデメリット実機を組めばすぐに分かるので、あえてデメリットも書かせて頂きました。配線工事がやや複雑になるこのシステムは、配線工事を複雑にさせる要因が2つあります。相手が盤なのでちょっと遠い。1系統あたり、パワーリレーが2個も必要。理解している電気工事業者さんにお願いしましょう。「リレー制御装置が故障しても操作不能にならない!!」というメリットを生かす機会もあります。工事を進めていく過程で、配線を切り替えることがあっても、「工事を中断しなくてもいい。」というメリットがあります。実機を組めば、以下の理由に音がうるさくなることに気づくはずです。壁スイッチで操作する度に⇒毎度50番のリレーが音を出します。スマホで操作する度に⇒上の50番に加え、スマホで動くリレーの2個のリレーが音を出します。残念なことに、どちらのリレーも音の静かなコンデンサーがリレーが使えないのです。ご理解頂けましたでしょうか?照明は実に深いですね。reserved.03-6403-0908メールでのお問い合わせ。