14kVA]出力容量の拡張が可能なユニットシステム採用UPS。最小コストで導入が可能に。特長1N+1の並列冗長運転で高信頼の電源システムを実現N+1の並列冗長運転をすることにより、バッテリ交換などパワーユニットのメンテナンス時や、万一、1台が故障した際にも、無瞬断でインバータ給電を継続でき、負荷に影響を与えることのない高信頼の電源システムが実現できます。据置使用のほか、専用金具(オプション)を装着することによりラックマウントも可能。最適な放熱設計・部品レイアウトで、パワーユニットは19インチ(4U)サイズの省スペース設計です。ラックマウントする場合、重量物のため、ラック荷重、取り付け位置につきましてはお問合せ下さい。3パワーブロック、バッテリパックはホットスワップ対応パワーユニット内のパワーブロックは(変換部)およびバッテリパック(バッテリ部)をブロック化し、並列冗長運転時には、インバータ給電を継続したままホットスワップが可能です。ラックマウント時もラックに収納したまま前面保守が可能。バッテリパックは標準構成時にもホットスワップが可能です。4セーフティー機能で保守作業への安全性配慮バッテリ交換やパワーユニット増設の際、不完全な装着状態の場合は運転を行わないセーフティー機能を搭載しています。※負荷を停止させることなくUPSの保守が可能です。※入出力100V仕様以外はオプションのトランスユニットに内蔵可能。200V入力の場合、メンテナンスバイパス回路は、オプションのトランスユニットでの対応となります。奥行寸法(D)は、裏面の配線部、端子部の寸法は含まれていません。トランスユニットにて対応する出力電圧は、以下の通りです。その他の電圧については別途お問合せください。配線工事についてSFUシリーズは、ご使用にあたって配線工事が必要です。150<UPS出力について>SFUシリーズは、コンピュータ機器への電力供給をできる限り継続できるよう、UPS運転停止状態でも入力電源を受電している場合、バイパス回路を通して電力を供給します。UPSの点検、負荷機器の接続変更等の際は、UPSを停止状態とし、入力電源を遮断した上で検電器などにより出力電圧が無いことを確認してから行ってください。設置についてSFUシリーズは、標準構成にて525W(SFU-352)、1050W(SFU-702)、1575W(SFU-103)、2100W(SFU-143)の発熱があり、前面より空気を取り入れ裏面へ排熱していますので、裏面は20cm以上の空間を取り、熱がこもらないように設置してください。装置前面は保守サービスのスペースとして100cm以上の空間を取って設置してください。※並列冗長構成(N+1)の発熱量は、仕様表をご参照ください。据置型(固定金具)、耐震1G(注)価格表は本表記載の標準品についてのみ適用します。含め、作業や工事が必要な場合は、別途費用となります。UPS用ソフト及びI/Fボードのインストールなどの設定が必要な場合は、別途費用となります。掲載商品の色合い等は、実際の商品と異なる場合がございますのでご承知おきください。標準価格ページの先頭へUPS製品のお問い合わせやカスタマイズのご相談はこちらお客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。