北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。苫小牧発電所1号機の復旧について(最終報)現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス)は、給水加熱器※1内部において、ボイラーに供給する水の漏洩を確認したことから、2016年12月11日13時27分より上限出力を22.5万kWに抑制しました。現在のところ復旧は未定です。(2016年12月11日お知らせ済み)苫小牧発電所1号機は、3月3日(金)から3月11日(土)の予定で、煙突内部の水洗作業他のため停止いたします。(2017年3月3日お知らせ済み)苫小牧発電所1号機については、煙突内部の水洗作業に併せて給水加熱器の点検作業を行った結果、細管1本に漏洩を確認しました。このため、これを施栓※2し、本日19時06分に出力抑制を解除するとともに、煙突内部の水洗作業他を終了し、運用を開始しました。明日の当社の需給状況については、苫小牧発電所1号機の復旧に伴う供給力をすでに織り込んでいるため、変更はありません。お客さまには、今冬の節電にご協力をいただいており厚くお礼申し上げます。引き続き無理のない範囲で、節電へのご協力をお願いいたします。※2給水加熱器細管の両端に金属の栓をすることにより、ボイラーに供給する水の漏洩を防止するもの【添付資料】PDFファイルを開きます。2016年度へ戻る本文ここまで。ここからカテゴリ内メニューです。2009年度プレスリリースカテゴリ内メニューここまで。ここから共通フッターメニューです。ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る別のウィンドウで開きます。公式Twitterアカウント別のウィンドウで開きます。公式Facebookページ別のウィンドウで開きます。Inc.共通フッターメニューここまで。