100kVA]パラレルプロセッシング方式の採用により、高効率97%で業界最少、最軽量を実現。常時インバータ給電方式のUPSと比べ、発熱量とCO2の大幅な削減とランニングコストの低減で地球環境に貢献する高信頼UPSです。高効率・省エネ運転効率は高効率(97%、当社常時インバータUPS100kVAは90%)を実現。低ランニングコスト※一年間のランニングコストの削減量(当社常時インバータ給電方式と比べた場合)30kVA:約15万円削減。60kVA:約37万円削減。100kVA:約63万円削減。発熱量とCO2削減で環境保護に貢献100kVAの場合、発熱量は当社常時インバータ給電方式に比べ、約70%低減。100kVAの場合、電力使用量をCO2に換算すると年間23t削減。小型、軽量化および保守バイパス回路内蔵化により、設置面積48%、質量50%削減(当社比/常時インバータUPS100kVA)。2無瞬断・高速動作で高信頼バックアップ瞬時停電検出および双方向変換機の高速動作により無瞬断でバックアップ。独自の停電検出法を採用し、負荷への悪影響、バッテリ放電回数を抑制。正弦波アクティブフィルタ機能により、負荷設備側の高調波電流を抑制。商用電源側への入力電流が正弦波になるよう制御可能。商用運転時、700%(2秒)の過負荷耐量のため、起動容量の大きいモータ負荷にも安心して使用可能。主変換部(電力変換部とACスイッチ)は、プラグイン着脱ユニット構成のため、メンテナンスが容易。6長時間バックアップにも対応(オプション)延長バッテリにより最大3時間(標準は5分または10分)。7操作性に優れた見やすい液晶運転表示パネル各種設定を行ったり運転状態を表示する操作表示パネル。接続する場合の注意事項SPUシリーズは運転中に入力電源の電圧・周波数が規定範囲外となった場合、バックアップ運転となります。発電機を使用される場合、発電機の電圧や周波数精度がSPUシリーズの規定範囲内であることをお確かめの上、ご使用ください。発電機をご使用される場合は別途ご相談ください。お願いご使用上のお願い※バッテリ、冷却ファンともに点検・交換作業を弊社にて承ります。最寄りの営業所までお申しつけください。記載内容は製品改良のためお断りなしに変更することがございますのでご了承ください。掲載商品の色合い等は、実際の商品と異なる場合がございますのでご承知おきください。その他ページの先頭へUPS製品のお問い合わせやカスタマイズのご相談はこちらお客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。