北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。1号機の復旧について(最終報)現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。当社伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油)は、27日20時30分に、復水器※への海水の漏れ込みを確認したことから、上限出力を17.5万kWに抑制しました。お知らせ済み)伊達発電所1号機については、復水器内部の細管点検を行いましたが、漏洩箇所の特定には至らなかったことから、本日13時30分に上限出力の抑制を解除いたしました。漏洩箇所が特定できなかった要因として、点検にあたり復水器細管内の海水を排水した際、復水器細管の穴あき箇所に海水中の異物が入りこみ、穴がふさがれたものと推察しております。今回、漏洩箇所の特定には至らなかったことから、不具合が再発する可能性があるため、僅かな異常兆候があった場合でも、迅速に対応できるよう監視強化に努めてまいります。復水器:タービンで使用した蒸気を海水により冷却する熱交換器のこと。2012年度へ戻る本文ここまで。ここからカテゴリ内メニューです。2009年度ほくでんからのお知らせカテゴリ内メニューここまで。ここから共通フッターメニューです。ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る別のウィンドウで開きます。公式Twitterアカウント別のウィンドウで開きます。公式Facebookページ別のウィンドウで開きます。Inc.共通フッターメニューここまで。