配管全体に水分、油分が浸入。フィルターで除去し装置不具合を解消。HOMEへ戻るサイトマップ2015/6/22配管全体に水分、油分が浸入。フィルターで除去し装置不具合を解消。侵入した事により加工不良品の発生や加工手直しで余分な工数がかかっていました。その後エアー管理はされていないので、今年も同様に水分、油分のトラブルが発生する可能性を懸念しておりました。工場エアー全体の改善提案を前提に調査したところ、コンプレッサのラインフィルターは他社フィルターが装備されていましたが、コンプレッサ導入後全くエレメント交換されていない為に、フィルターとしての機能は全く果たしていませんでした。既存ラインフィルターを撤去し、コンプレッサからのドレン対策として、M-120A-5を購入して頂きました。装置への水分、油分のトラブルが無くなった評価を頂きました。この事例を基にインクジェット装置30台にSST-107A-ABを提案中。今回の評価により、定期的なエレメント交換を行わないと、改善前と同じ状態に戻ってしまう事もユーザー様にご認識頂きましたので、定期的エレメント交換も前提でご検討頂いています。76-4TEL:0564-48-2411FAX:0564-48-6252お問い合わせホームへ│先頭へ│前へ戻る。