>遮断容量とは入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。11:23回答数:4件ブレーカー(配線用遮断器)の遮断容量とトリップ値(○AT)とは何が違うのでしょうか?通報するこの質問への回答は締め切られました。質問の本文を隠すこのQ&Aに関連する最新のQ&A「500VA」に関するQ&A:HDD購入選択。21:46>短絡電流の計算を見ましたが、かなり複雑でした・・・・・>毎回みなさん計算して遮断容量を選出しておられるのでしょうか?同じような内容がありましたので参考URLに貼り付けておきます。厳密には全ての遮断器は短絡容量を計算して選定しなければならないのですが、それには膨大な手数が掛かるので、現実には簡易選定表を使ったり、受電分岐以外の遮断器は配線のインピーダンスがかなり大きいのでAT値だけで選定しているのではないかと思います。高圧系統側のインピーダンスをゼロと考えて(安全側になる)、変圧器の定格容量と%Zから簡易に遮断容量を算出すると言う方法も用いられていると思います。これは例えば、3相500kVA変圧器の%Z=4.25%の場合、短絡容量は500,000/0.045=11MVAで210V短絡電流は30kAなどと算出します。正確なところは、専門家の登場に期待します。18:44>トリップするのと遮断するのとは何が違うのでしょうか?これも簡単には、トリップする・・・遮断器が動作して電流を遮断しようとすること。遮断する・・・実際に電流を流れない状態にすること。言うことになると思います。遮断容量が足りないと遮断器が動作した(落ちた、或いはトリップした)からと言って、実際には電流を遮断できない場合や遮断器そのものが破壊してしまう場合があると言うことです。その遮断器が設置される場所の短絡容量を算出して、その短絡容量を上回る遮断容量を持つ遮断器を選定する必要があります。同じAT(アンペアトリップ)の遮断器でも、遮断容量の異なる遮断器がありますので、適切な機種を選定しなければなりません。汎用型では220Vで定格遮断容量50kAです。遮断容量は倍になり価格も倍近く違います。同じシリーズでもAF(アンペアフレーム)が大きければ遮断容量も大きくなります。遮断容量が問題となる可能性が高い電気室からの送り出しブレーカーなどでは、MCB3P225AF100ATなどと言うように、AFとATの両方を指定します。通報するこの回答へのお礼ありがとうございます。17:18ブレーカーは名前のように配線(電線・ケーブル)を保護するものです。配線サイズを計算して、配線の許容電流の直近(下)のクラスのAT値を決定します。ブレーカーの2次で完全短絡した場合を計算して直近(上)のクラスの遮断容量のブレーカーを選定します。以上により短絡電流領域まで配線を保護し、該当回路のみ切り離すことができます。遮断容量とは、その遮断器が遮断可能な容量(電流)で、トリップ値とは、その遮断器が動作する(トリップする)電流値です。トリップ値を超える電流が流れるとその遮断器はトリップします(つまりブレーカーが落ちる)が、そのときの電流が遮断容量を超えていると、遮断できずに焼損する(焼け付く)ことになります。短絡電流定格の違いを教えて下さい。(漏電ブレーカ)その他(パソコン・スマホ・電化製品)7ブレーカの極数、素子数とは環境・エネルギー資源8漏電遮断機とZCTの違いについて教えて下さい。12配線用遮断器のフレームとトリップの関係は?工学13VCBについて、600A.12.5kVA.6600Vの場合の選定方法を教えて下さい。環境・エネルギー資源17電気容量の算出W→VAその他(自然科学)18ブレーカのAF/ATその他(パソコン・スマホ・電化製品)19電気設備で使われるGCの意味について教えて下さい。短絡電流定格の違いを教えて下さい。(漏電ブレーカ)その他(パソコン・スマホ・電化製品)7ブレーカの極数、素子数とは環境・エネルギー資源8漏電遮断機とZCTの違いについて教えて下さい。12配線用遮断器のフレームとトリップの関係は?工学13VCBについて、600A.12.5kVA.6600Vの場合の選定方法を教えて下さい。環境・エネルギー資源17電気容量の算出W→VAその他(自然科学)18ブレーカのAF/ATその他(パソコン・スマホ・電化製品)19電気設備で使われるGCの意味について教えて下さい。指先の容量値について。回答数ランキングです。短絡ブレーカーエクセル送り出しこのQ&Aと関連する良く見られている質問Qブレーカーの定格遮断容量についてカテゴリが違っていたら、申し訳ありません。ブレーカーの仕様に定格電流と定格遮断容量とありますが、違いや意味を教えてください。定格電流は、その電流値を超えた場合にトリップするものだとは認識しているのですが。遮断容量は大きいほうがいいのでしょうか?詳しい説明をお願いします。Aベストアンサーこんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。(例えば、アメリカ製など)具体的に言うと、日本製の225AF/225ATの遮断器に225Aの電流を流したとしても遮断器はOFF動作しません。アメリカ製の250AF/225AT(フレームという概念についての説明は、割愛します)の遮断器に225Aの電流を流すと遮断器はOFF動作を起こします。これは、規格の考え方の違いでどちらが正しいとかという問題ではありません。一つの電気設備で、複数の規格を採用しなければならない場合などは、保護協調上注意を要する点であります。この定格電流値以下で遮断器を利用している限り、遮断器の開閉操作を行ったとしてもメーカーが保証する回数まで(一般に数千回~数十万回)は、操作が可能である値という意味もあります。遮断容量は、その遮断器が、流れている電流を遮断できる最大の容量を表していると思います。一般的に電気的な容量とは、電圧×電流×時間で表されます。これは、エネルギーの容量を表し、遮断容量の場合も同じです。よって、容量であるにも関わらず電流値であると捉えらえることは間違いだと思います。現実には、遮断容量が、電流値で表されていることが多いのも事実です。その理由は、日本の(多分全世界でそうだと思いますが?)電源事情が、定電圧送電方式となっているからです。電圧の項は、定数として扱えるため、変数となる電流値で表せば事実上問題がないのと、実用上合理的となるからだと思います。実際の遮断器に書かれている、遮断容量の記載を見ると判るのですが、使う電圧によって遮断できる電流値が変わります。これは、遮断容量が変わるのではなく、遮断容量は同じであるため、遮断できる電流値が変わることを意味しています。同じ型の遮断器を異なる電圧で使用する場合など勘違いし易いので、注意が必要です。動作時間が変更できる機能がある場合も遮断できる電流値は変わってきますので注意のほど。電流を遮断すると言うことは、アーク電流によるエネルギー放出(一般的に、熱、音、光の形で放出される)を、遮断器構部分で絶えうる必要があります。定格以上の容量を遮断しようとすると熱により接点が溶着したり、溶断してしまうことがあるようです。最後に、遮断容量の大きいものの方が良いのかどうかと言う点については、必要な遮断容量が確保されていらば、最小値でかまわないと思います。(受注生産品になったり)が大きく(高く、長く)なります。必要な容量とは、その回路に流れる最大の電流値(容量を電流値で表した場合)で決まります。一般的に、最大電流値となるのは、短絡時となります。エネルギーの供給源は、電源だけとは、限りません。三相誘導電動機が接続されていると電動機の運動エネルギーがエネルギー供給源となり数サイクルの間電源となりますので注意が必要です。定格電流を超える電流値を、遮断した場合は、メーカーの保証動作回数までの動作が保証されるわけではありません。短絡電流の遮断については、動作特性をよく調べて使用してください。経済性を無視すれば、一度短絡電流を遮断した遮断器は、交換すべきだという人もいます。以上、だらだらと述べましたが、少しでも参考になればと思います。こんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。(例えば、アメリカ製など)具体的に言うと、日本製の225AF/225ATの遮断器に...続きを読む他の回答も見るQブレーカの定格遮断容量てなんですか?タイトル通りなのですが、ブレーカの定格遮断容量てなんですか?全くわからないので、簡単に教えて頂けたら幸いです。(定格電圧における)「(そのブレーカーが)遮断できる短絡電流値」のこと。ブレーカーの二次側で短絡(ショート)した時に流れる大電流を遮断できる能力を表します。通常は、交流〇〇Vで「〇〇KA」との表示がされています。ブレーカーのサイズ(枠番とも言う)や遮断方法で定格遮断容量が決めれれる。交流の場合は規約短絡電流の短絡発生後1/2サイクルにおける対称実効値。略)と記載されています。(#2さんの回答は、「定格電流」の事を言われています。・全負荷運転で22Aの電流が流れるで、OKです。・定格電流が分からないモーターの電流値5.5kWは軸出力なので、電気入力(有効電力)に換算するために、効率で割る必要があります。次に、皮相電力に換算するために力率で割る必要があります。結果、{出力/(力率*効率)}/(√3*電圧)ということになります。高効率低圧三相かご形誘導電動機で規定されている効率や力率を使うことになるかと。(これらの規格には、各容量について電流が参考値として記載されていますが)他の回答も見るQキュ-ビクルとは何でしょうか?(素人で申し訳ございません)カテゴリ-が分からずここに質問してしまいました。小生、電気のことは全くの素人で申し訳ございませんが、「キュ-ビクル」とはどいうことに使用されるのでしょうか?どういった性能?があるのでしょうか?出来る限り詳しく教えて下さい。Aベストアンサーお近くの電柱まで6,600V位で来ていて、電柱にぶら下がっている受変電設備(トランス)で100V/200Vに変えて各家庭に給電しています。電気を使うビル・工場・などは大きなトランスが必要になります、同じ様にしていたら、電柱にぶら下げる事は出来ませんね、そこで各ビル・工場の敷地内にトランスを置き、それを納める箱をキュービクルと言います。今では受変電設備その物をキュービクルと呼んでいます。昔はビルの地下など特定の部屋の中に受変電設備を設けたのですが、今はキュービクルの性能(防水・防虫等)が良くなりビルの屋上に置いて有りますので、目にされた事が有ると思いますよ。電柱に有るトランスは電力会社の管轄ですが、敷地内に有るキュービクルはそこの所有者の管轄で修理・交換等しなければなりません。その代わり電気代が安くなっています。単位KWとKVAの違いが分かりません。どっちも電圧E×電流Iじゃないんですか?換算方法とかあれば教えてください。AベストアンサーKWはその装置の消費する本当のエネルギーで有効電力と呼ばれます。KVAはその装置にかかる電圧の実効値と電流の実効値をかけたもので皮相電力と呼ばれています。この力率は電流の位相と電圧の位相が完璧に一致している抵抗のような負荷の場合は1になります。逆に,コイルやコンデンサ成分のあるような負荷(モータなど)は位相がずれるためにこれより小さく(普通0.8くらい)になります。このような2通りの表現があるかというと,皮相電力が規定してあると電流絶対値が決まりますので,必要なブレーカの容量,電線の太さなどが決まります。電力だけだと,決まりません。他の回答も見るQ単相と3相の違い単相交流と3相交流の違いが知りたいです。一般の家庭などに供給されているのは“単相交流”です。工場などで、“動力”などと呼ばれているのが“三相交流”です。単相は電線が2本で、三相は電線が3本、または4本です。単相電力では、プラス・マイナスの電流の方向が交互に変化します。“上下運動”のように電圧が正負にめまぐるしく切り替わっています。このままではモーターは回りません。そこで少し右に回るように手を加えてやると、右にどんどん回りだします。左に回るように力を与えれば、これまた左にどんどん回りだします。単相では、どちらかの方向に“起動トルク”を与えれば、回転方向が決まります。三相は、それぞれ120度の位相差を持った“単相”を三つ重ねたものです。この特徴は“回転磁界”を伴う事です。最初から回転する特性を持っていますので、起動トルクを加える必要がありません。3本の電線なら、その2本を入れ替える事で、“位相差”が逆になります。なると、“回転磁界”も反転する事になります。以上の説明は、図に描かないと非常に理解し難いものなのです。できれば書店で電気の“交流理論”に関する参考書をお求めください。それを学ばれてから、今一度理解できないところをお尋ねいただいた方が良いと思います。一般の家庭などに供給されているのは“単相交流”です。工場などで、“動力”などと呼ばれているのが“三相交流”です。単相は電線が2本で、三相は電線が3本、または4本です。単相電力では、プラス・マイナスの電流の方向が交互に変化します。“上下運動”のように電圧が正負にめまぐるしく切り替わっています。このままではモーターは回りません。そこで少し右に回るように手を加えてやると、右にどんどん回りだします。左に回るように力を与えれば、これまた左にどんどん回りだします。...続きを読む他の回答も見るQ三相電力のUVWとRSTの違いについて三相電力にはU相V相W相がありますよね?これはR相S相T相とどこが違うのですか?また、各相は発電したときから決まっているのですか?素人の考えですが相というのは単に波形の順番に過ぎないと思いますのでどのケーブルが何相であってもかまわないような気がするのですが。どなたか教えてください。Aベストアンサーもともとは、RST、UVWに意味は無かったはずです。Rは抵抗なので飛ばしてSが皮相電力を表すようになったと記憶してます。利用されるようになったと記憶してます。XYZは何かと登場するため、利用は避けられているようですが既にご回答されているUVWやRSTに対する意味づけは、後付けルールみたいなものだと思います。1次側は大文字、2次側は小文字と区別しているケースも見かけます。他の回答も見るQ配線用遮断器のフレームとトリップの関係は?配線用遮断器の定格は100Aフレーム、60Aトリップのような記載がされています。100Aフレームは連続で100A流せるということで、60Aトリップは60Aでトリップするということだと思います。動力のブレーカー選定モーターブレーカの選定について漏電遮断器のテストボタンを押...4ビルの概算電気容量5KVAをKWに変換方法について6誘導灯7動力ケーブルの選定方法につい...8三相三線ブレーカーの容量について9単相三線式の主幹容量について1048V整流器に対する非常用発電機...113相4線式の電流値計算の仕方12電気工事初心者です。教えてく...13漏電遮断機2P0Eについて・・・14漏電遮断器15メインブレーカが落ちてしまう。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。