かかる負担を軽減するとともに商用入力時の突入電流を抑えるウォークイン機能、モータなどの誘導負荷への耐性を強化した150%1分間の過負荷連続運転、ユニット構造によるメンテナンスの向上など、現場対応力の高いUPSです。特長1CVCF(定電圧・定周波数)方式を用いた常時インバータ給電方式採用インバータ部のPWMに最適電圧制御を採用、高効率を実現しています。入力電圧が乱れても安定した電圧を負荷側へ供給します。負荷が急変しても過渡電圧変動が小さく、定格容量内であれば、非線形、不平衡など負荷を問わず精度のよい電圧を供給します。負荷率150%でも1分間インバータ給電継続、125%では10分間インバータ給電が可能です。幅広い用途に採用出来ます。高周波PWMコンバータで、高調波電流を低減するとともに入力力率を98%以上に制御、入力電源に悪影響がなく、他の電子機器への電力障害を起こしません。電力変換部やファンなどはユニット構造を採用し、容易にメンテナンスが行えます。三相出力タイプは、簡易保守バイパス回路を内蔵することで、負荷への給電を止めずに、定期交換部品の保守が可能です。視認性に優れ、直感的な操作、設定が可能です。380kgSNU-A103TS22SNU-A103TS23SNU-A103TT22※寸法の高さ(H)は、キャスターを含みません。200kgSNU-A103TS22SNU-A103TS23SNU-A103TT22※寸法の高さ(H)は、キャスターを含みません。55kg※寸法の高さ(H)は、キャスターを含みません。【配線工事について】SNU-Aシリーズは、ご使用に当たって配線工事が必要です。入力端子に商用電源を、出力端子に負荷(コンピュータ等)を接続してください。電線径は下記条件での電線径です。入力に漏電ブレーカを使用する場合は、高周波漏れ電流でトリップしないものを選定してください。UPS単体の漏れ電流は50mA以下ですが、負荷設備の漏れ電流の考慮が必要です。リモート制御が行えます。バイパス給電している場合に信号を出力します。インバータ給電している場合に信号を出力します。交流入力等が仕様以下となった場合に、信号を出力します。バッテリ電圧が低下し、バックアップできる時間が短くなると信号を出力します。装置が故障停止した場合に信号を出力します。装置の運転に支障のない警報が発生した時に信号を出力し、運転を継続します。インバータが運転している場合に、信号を出力します。インバータ給電またはバイパス給電になっている場合、信号を出力します。インバータ出力電圧とバイパス電圧の位相が同期している場合に信号を出力します。バッテリ交換推奨時期(寿命時期)に到達した場合に信号を出力します。「バッテリ交換必要」信号は、SNU-A752/A103のみの信号です。本信号を0.5秒以上受けると装置は運転します。本信号を0.5秒以上受けると装置は停止します。本信号を0.5秒以上受けると故障および非常停止状態からの復帰処理を行います。本信号を受けている間、バイパス給電となります。装置を緊急停止する場合に使用します。操作権によらず本信号を受けると、インバータ・コンバータが停止します。出力は設定によります。復帰ボタンが押されるまで停止状態を保持。バッテリの異常過熱時の保護を行うために、バッテリ貼付温度センサ信号(無電圧a接点)を接続しています。本信号が入力されている間、バッテリ充電電圧を低下させ、警報を発します。発電機周波数変動の影響がある場合に、発電機の運転信号(無電圧a接点)を接続します。本信号が入力されている間、本製品は自走(非同期)運転します。誘導負荷(ランプ、リレー等)を開閉する場合は、必ずスナバを付け開閉時のサージノイズを抑えて下さい。「バッテリ交換必要」信号は、SNU-A752/A103のみの信号です。ケーブルはツイストペアのシールド線を使用し、シールドはFG端子に接続します。信号は無電圧a接点、1信号1ペア線を使用下さい。外部信号用の接点は微少負荷用を使用して下さい。操作権の設定が「外部接点」時に有効です。※SNU-A153TS21/23およびSNU-A203TS21/23は、標準構成に保守バイパス機能がありますので、保守バイパス盤は不要となります。標準価格ページの先頭へUPS製品のお問い合わせやカスタマイズのご相談はこちらお客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。