3kVA]スペース効率を追求した、SMUシリーズのラックマウントモデルフロアの省スペース・効率化を実現します。パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ)を採用し、従来の常時インバータ方式に比べ、発熱量を30%低減*。ラック内の温度上昇の抑制と省エネを可能にしました。特長1ホットスワップ&前面保守バッテリやファンは全て前面からマウントしたまま交換可能。ホットスワップにより負荷を停止することなく保守作業が行えます。2パワーマルチプロセッシング方式採用(高効率常時インバータ)完全無瞬断切替えで出力電圧精度100V±2%高効率(約93%)を実現。AC80V~144Vのワイド入力電圧に対応。3自己診断機能搭載UPSの自己診断、バッテリ寿命診断機能を搭載しバッテリの交換時期もお知らせします。Proに対応しオートシャットダウンはもとより快適な電源管理を提供します。様々なオプションボードが装着可能で、Web/SNMPによるUPSの遠隔監視も可能です。単位:mm画像をクリックすると拡大表示されます。単位:mm画像をクリックすると拡大表示されます。約170※寸法、重量にSMU本体は含みません※延長用バッテリを使用する場合に、接続は背面に行うため、凸部が発生します。※適合するラックはEIA規格19インチラックです。JISラック対応についてはお問合せ下さい。価格表は本表記載の標準品についてのみ適用します。含め、作業や工事が必要な場合は、別途費用となります。UPS用ソフト及びI/Fボードのインストールなどの設定が必要な場合は、別途費用となります。記載内容は製品改良のためお断りなしに変更することがございますのでご了承ください。標準価格ページの先頭へUPS製品のお問い合わせやカスタマイズのご相談はこちらお客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。