コンセントレイター(DC)およびユーザ・インタフェースの単位(UIU)構成される多機能のメーターで計る解決です。各TboxはGPRSによって管理者が遠隔にTboxesを作動させ、すべてのメートルのエネルギー消費情報を読むことができるように遠端サーバーにアクセスできます。それは公益事業会社が主として彼らの電力網の管理効率を改善するのを助けることができ管理コストを削減します。ユーザーのために、UIUsはRS485communicationによって彼らの家にそれらがデータを読むことはだけでなく、便利であるがまた避けますエネルギー測定の中断を取付けましたように箱からのエネルギー消費データ、およびユーザーに表示を達成できます。従って、これはエネルギーの測定、使用および管理を結合する完全なメーターで計る箱の解決です。(ポリカーボネート)カバーそしてABS基盤で、および10年にわたるの寿命構成されます。それは異なったメーターで計る単位、容易な取付け、隠されたcableconnectionおよび安全な操作の多数の組合せの特徴との住宅建設か市民電力網の変形で広く利用される、ことができます。2.主要な変数いいえ。3段階では、段階A、B及びCの黒いそれぞれ使用黄色、緑および赤いconnectioncable、中立回線利用率か青いケーブル、および地上の回線利用率の黄色およびgreencable。2)内部メートルのためのケーブルは少なくともBV16mm2たる製造人ケーブルです。ケーブルは横断面のcoppercoreのtwistedpairケーブル0.7mm2よりべきですより少し。4)毎段階の一般的なケーブルは少なくともBV50mm2の銅ケーブルです。3PCcoverおよびABS基盤が付いているメートル箱。KV/mm6)衝撃強度:Charpyの影響strength≥20kJ/m27)密封の性能:ちり止め防水の性能によってメートル箱にthesmall動物を防げば。UIUsから成っています。箱はMCUs、DCおよびUIUsに電源を供給します。MCUsはエネルギー測定、エネルギーおよび電気変数の表示のためのUIUsのために、がMCUsからの読む及び送信データのためのDCおよびサーバーと伝達し合うこと使用されます。DCと主局の間にシステムはGPRSによって行うが、MCUsとDC間のコミュニケーションはRS485によって行いますUIUsとDCの間にRS485によって行います。インターフェイスにデータを送ります;5)データはこのプロセスの間にデータベースで救われます。ユーザーは彼らのエネルギー消費データを点検し、見るためにUIUsのキーボードのあるコードを入れることができます。UIUsでarestored表示されたデータおよびDCはUIUsに最も最近のエネルギー消費データを送ることをそして改善し続けます。部品のリスト部品の表3.1のリストいいえ。MCUsをしっかりと保持するため。棒または壁にメートル箱を修理するためのメートル箱の裏側に取付けられているため縦に。棒にメートル箱を修理するためのメートル箱の裏側に取付けられているため水平に。10たが棒にメートル箱を修理するために使用されるメートル箱の裏側に取付けられているため。三相電力網からの入力パワーに。ターミナルおよび出力neutrallineターミナル。13ケーブルの定着液ケーブルを修理するためには、ケーブルの入口から箱に落ちるケーブルの動揺およびpreventwaterを避けて下さい。DDSY168ユーザ・インタフェースの単位(UIU)energyconsumption情報を点検するためにユーザーのためのユーザーの家に取付けられているため。