修理|糖尿病治療のブログコンテンツへスキップ1型糖尿病の他に三種の病気を持つブログ毎日の血糖値、食事、インスリン注射量を掲載しております。糖尿病だけでなく、仕事や時事ニュースのことも掲載しています。loveきっと得する情報がこちら!!動力制御盤ビル・メンテナンス業をしていますと緊急作業が日常茶飯事です。雨漏れ、断水、排水管の詰まりが多いのです。本日は、ホテルから連絡があり、汚水槽の動力制御盤内のリレー及び電磁開閉器から、火花が出ているとのことで急いで出向きます。以前、火災手前の事例があったのです。現地に着くと連絡通り、リレーと電磁開閉器がチャタリング(スイッチのONとOFFを繰り返す)して青い火花が出ていました。探りますが、急にチャタリングしだして制御盤等は一切操作していないとのことなので、リレーや電磁開閉器の劣化、端子の腐食やゆるみ、ケーブルの損傷とかが考えられます。各端子のゆるみもケーブル類も問題なかったのでリレーと判断します。一番にリレーを変えてみないと始まりません。このリレーは形式のみ記載されていました。40年以上前のものに違いありません。テスターをあてるとDCで感知しないのでACに切り替えると25Vを指しました。AC仕様は珍しいので、電材店で在庫があるか聞きますがないので発注しました。当日は満水になったら、手動で揚水してもらうように伝えました。リレーの取り替え翌日、部品を取り換えると、すぐに治りました。チャタリングした電磁開閉器も交換すべきですが、年末に解体予定なのでやめておきました。電磁開閉器は取り替えた痕跡がありましたが、このパワーリレーは建築当初のものと思われます。カタログ記載の使用回数が5万回ですから、耐用年数が50年くらいかもしれません。ビルによって変わりますが。後、フロートスイッチの作動と水中ポンプの絶縁抵抗器値を測定して作業を終えました。電気工事士の資格を持っていても現場の故障は簡単には治りません。一番には経験ですが、その日、その時、その状況により、修理内容は変わりますので経験を自慢することなく、常にスキルは高めないと行けませんね。17本日のデータ(朝食前血糖値を解かりやすくするため、昨夕からとします)・昨夕の食事の摂取カロリーが高かったようです。今朝の血糖値は高すぎました。・本日は午前中、現場作業でした。昼食前の血糖値は少し高かったようです。・午後からはデスクワークのわりに、夕食前の血糖値は良好でした。>糖尿病食をamazonで見てみる。>糖尿病食を楽天市場で見てみる。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。急激なダイエットが、体に悪いことを説得された2ケ月に1度の定期健診-その15話題にされない北山杉倒木の後片付け京都から中国人観光客がいなくなりました急激な体重減少は、ダイエット当初だけ痩せないといけないときのダイエットとは、ただ食べないことに限ります検索:検索マイ動画https://youtu.be/JxG1K4xAt3Yチャンネル登録お願いいたします。