C-PVC/HT製のバルブソケットの65A(65mm)以上のサイズを購入したい。バルブソケット(金属インサートなし)で13A(13mm)から100A(100mm)まで販売しています。C-PVC/HT製の金属インサートなしバルブソケットは、樹脂製バルブとの接続に使用します。50A(50mm)を購入したい。HI-PVC製での50A(50mm)のTSフランジは販売していません。10Kフランジ規格寸法品にてご使用いただいています。HI-PVC製のボールバルブを購入したい。HI-PVC製のボールバルブは販売していません。旭有機材製の塩ビボールバルブは、ダークグレー色のU-PVC製です。ご不明な点がありましたらご連絡ください。TS継手のキャップ(C)の端面はフラットですか。旭有機材製の場合、13A(13mm)から50A(50mm)は、端面がフラット形状です。65A(65mm)から150A(150mm)は、端面が丸くなっています。ご不明な点がありましたらご連絡ください。塩ビ製ボールチェック(ボールチャッキ)バルブの30A(30mm)ソケット(差し込み)形を購入したい。旭有機材製では販売していません。積水化学製で取扱い販売しています。超純継手は洗浄済の商品ですか。超純パイプ・継手は、純水配管や、半導体や液晶工場の純水ラインの使用に適した超純用硬質ポリ塩化ビニルです。耐衝撃性(HI-PVC製)のマルチジョイントを購入したい。HI-PVC製でのマルチジョイントは販売していません。マルチジョイントは、U-PVC(塩ビ)製と、超純U-PVC製の2種類です。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)、スイングチェック(スイングチャッキ)バルブに、自動(エア式・電動式)はありますか。逆止弁にエア式や電動式はございません。逆止弁は配管内の流体の流れの中で逆流させたくない場所に設置します。シール構造から流体の背圧によって弁体が逆流を防止する形で自力でシール作動するバルブです。板フランジの両面加工品と片面加工品を設置する際の注意点を教えてください。板フランジを取り付けるフランジ面との接続の際に、片面加工品の加工面をシールする面としガスケット(パッキン)を挟み込んで使用してください。両面加工品の場合は、設置の際に表裏がなく、どちらの面もシール面として使用することができます。透明パイプを購入できますか。サイズ」または「内径φ×外径φ」をご連絡ください。パッキンを購入したい。「サイズ」「材質」「全面または内面」「フランジ規格」についてお知らせください。PVDF被覆パッキンはどのようなところで使用するのですか。PVDF被覆パッキンは、ハロゲン系のガス(塩素ガスなど)が発生する配管で使用できます。PTFE被覆パッキンではガスが透過し裏ゴムの腐食が発生します。透明な樹脂製パイプには、どのような材質がありますか。優れた透明塩化ビニル樹脂(PVC)製のパイプです。アクリルパイプは、ガラスより高い透明性、耐候性とと自由度の高い加工性が良いポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)製のパイプです。アクリルは水槽や看板をはじめ、薄型のテレビ、ランプカバーなどの素材としても使われています。ポリカパイプは、アクリルパイプに劣らない透明性と、ガラス以上の言われる耐衝撃性に有したポリカルボナート(PC)製のパイプです。ポリカは車のヘッドライトやCD、DVDなどの透明な部分はポリカーボネートです。他にも光学用途や、カメラレンズ各種に使われます。弊社、最寄りの営業所へご連絡ください。旭有機材製の場合、総合カタログ(バルブ編)、総合カタログ(パイプ・継手編)、製品価格表に掲載されています。旭有機材のホームページよりカタログをダウンロードし確認することも可能です。タンクの容量(サイズ)」をご連絡ください。スイコー製、ダイライト製を販売しています。お見積りからご準備いたします。特殊加工品タンク制作も図面作成から承ります。マルチジョイントの非洗浄品の在庫が少ない理由を教えてください。マルチジョイントは、純水配管や、半導体や液晶工場の純水ラインの使用に適した超純用硬質ポリ塩化ビニル製での商品であり禁油品が主流です。そのため非洗浄品の硬質ポリ塩化ビニル製(U-PVC)は在庫を都度させていただいています。ボールバルブ21α型はダークグレー色をしていますが、HI-PVC製ですか。ボールバルブ21α型はダークグレー色ですがHI-PVC製ではなく、U-PVC製です。ダークグレーのPPパイプは旭有機材製ですか。ダークグレーのPPパイプは、富士化工製です。旭有機材製ではありません。富士化工製も販売しています。「サイズ」「本数」をご連絡ください。旭有機材製はJIS製品ですか。K6742など)の硬質塩化ビニルパイプ・継手は、メーカー(旭有機材)がJIS認定工場の承認を得てJISマーク入りの製品を製造しています。樹脂バルブを製造するメーカーは国内に数社あるものの、樹脂バルブ自身にJIS規格がないため、JISマーク入りの製品は製造はしていません。JIS製品認証書の写しを必要とする場合は、「商品名」とともにご連絡ください。塩ビ製コンパクトボールバルブ27型の本体色でグレー色(灰色)品のJISソケットを購入できますか。塩ビ製コンパクトボールバルブ27型は、ダークグレー色のみになり、グレー色は販売していません。ボールバルブ、ダイヤフラムバルブのグレー色のバルブは、HT/C-PVC製で、接続方法がANSI(ASTMソケット形、NPTねじ込み形)や、DIN規格(DINソケット形、Rpねじ込み形)品の場合のみです。ANSIやDIN規格の耐熱用(HT/C-PVC)パイプ色がグレーであるから、バルブもグレー色となっています。塩ビ管は何°Cまで使用することができますか。流体の最大使用温度が60°Cまで使用することができます。温度毎に最大許容圧力が違いますのでご注意ください。kgf/cm2)VM管や特殊管については、お問い合わせください。食品工場の高温排水でHT(耐熱塩ビ)配管材料を使用したい。HT/C-PVC配管材料は90°C以下の高温排水ラインでもお勧めできません。洗浄剤が含まれる場合があり破損にいたる可能性があります。洗浄工程(方法)をご連絡ください。耐熱(HT)パイプは何°Cまで使用することができますか。流体の最大使用温度が90°Cまで使用することができます。温度毎に最大許容圧力が違いますのでご注意ください。kgf/cm2)メーカー毎に、使用温度と使用圧力の関係に違いがあります。常用100°C以上に耐えることのできる樹脂製の板材を購入したい。PVDF製またはPTFE製での板材(プレート)を販売しています。商品の種類からC-PVC(HT)のバルブが見つからない場合、どの材質を選定すればよいですか。「清水」の耐熱(80°Cから90°C)仕様の場合は、PP製をお勧めします。バルブの種類では耐圧力が違ってきますのでご注意ください。スーパーパイプ・継手の使用可能な温度を教えてください。EPDMパッキンは、何度まで使用できますか。-40°Cから90°Cまでが使用温度範囲です。他の材質の場合、FKM:-20°Cから120°CPTFE被覆パッキン:-40°Cから120°CPVDF被覆パッキン:-40°Cから120°Cです。塩ビ製の「タケノコ」を購入することができますか。加工品で販売しています。ブレードホース用であれば図面を送信しますのでご連絡ください。その他のホース用の場合は、「内径」をご連絡ください。最適な商品を選定いたします。エンブレムやオブジェ品を製作してほしい。樹脂加工製品であればなんでもご相談ください。発色の良い塩ビ板材加工品、透明アクリルパイプオブジェなどでの製作が可能です。アクリル管を購入したい。NACks社製を取扱い販売しています。口径φ30mm~φ2000mm、長さ2000mmの大小様々なサイズのアクリル樹脂パイプ。アクリル管の接着には、塩化メチレンを使用しますが、テクニック(技術)が必要です。お知らせいただければお見積りから承ります。商品ラインナップとして無い商品を購入したい場合は、どのようにすればよいのですか。お探しの製品、お探しの現象をご連絡ください。メーカーでの取扱いがない場合は、加工品での制作、販売をお見積りから承りますので、ご連絡ください。サイズ150mmの樹脂製ボールバルブを購入することはできますか。ボールバルブ21型での最大呼び径は100A(100mm)です。本体(ボディ)部分を100A(100mm)を使用し、接続をフランジ形の150A(150mm)寸法での「個別引合品」での販売実績があります。PP(ポリプロピレン製)の加工品を製作してほしい。お知らせいただければお見積りから承ります。ボールバルブ21型の接続種で、片側をソケット形で反対側をねじ込み形でセットされた商品を購入したい。ご注文を頂いた後での生産となりますが、販売を行っています。「本体材質」「O-リング材質」「呼び径」「必要数量」をご連絡ください。お見積り、納期をご連絡いたします。寸法JIS5K規格のフランジで使うボルトの寸法を教えてください。メーカー間で寸法が違いますので個別に参考資料を送付させて頂きます。上水フランジで使用するボルトの寸法を教えてください。メーカー間で寸法が違いますので個別に参考資料を送付させて頂きます。上水フランジ50A(50mm)と一般水道メーター用の上水フランジの寸法が異なっています。2220(鋼製管フランジ)のJIS10K寸法に準じているためです。p.c.d.C=143mm、外径=186mmです。10Kフランジをご使用ください。AV製品のCAD図をダウンロードして入手したい。こちらの旭有機材のホームページからダウンロードすることができます。2D、3Dでのダウンロードサービスとなっています。ご不明な点がありましたらご連絡ください。ダウンロードページバルブのフランジ形に使用するボルトの寸法と数量を教えてください。メーカーのバルブ毎に寸法が違いますので「メーカー」および「バルブの種類」をお知らせください。旭有機材製の場合、総合カタログ(バルブ編)の巻末資料に一部、掲載されています。フランジ同士を接合する際にガスケットおよびボルトとナットを準備すればよいのですか。「ワッシャー」をフランジの両面に必ずご使用ください。フランジ面のシール圧を保持する効果があります。スプリングワッシャーをご使用することで、より高い効果が得られます。配管U-PVC、HI-PVC、C-PVCなどの異った材質を接着する場合、どの接着剤を使用するのですか。旭有機材製の場合、異材質を接続する際に使用する接着剤は溶解度の高い接着剤(○囲み数字の大きい方)を選定ください。他のメーカーの場合はご連絡ください。AV上水パッキン50A(50mm)を金属配管で使用したい。寸法が違う場合があります。2220(鋼製管フランジ)のJIS10K寸法に準じています。D=155mm金属水道メーター用上水フランジのp.c.d.C=143mm、外径=186mmこの場合は使用できません。AVパッキンでは販売していません。成形品のため対応不可です。平パッキンでの販売となります。塩ビ管のコンクリートによる埋設はできますか。どの分野(上水・下水・他)でもコンクリートによる時下埋設は行わないでください。伸縮応力を吸収できず破損する恐れがあります。分野別に埋設のための技術指針が公開されています。例:コンクリートで埋設する部分には塩ビ管が敷設される所に、事前にボイド管等で塩ビ管がコンクリート製躯体を貫通できるようにスリーブ穴を設けてください。コンクリート製躯体を貫通した建屋内部や土中でフランジ接続をしてくださいますようお願いいたします。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)およびスイングチェック(スイングチャッキ)バルブを横(水平)配管で使用できますか。共に、水平配管での使用は可能です。バルブの流れ方向矢印の位置(流体の流れ方向)に注意して設置して頂ければ縦横どちらでも使用可能です。流体圧力が仕様に満たしていること、とくに最低作動圧力にはご注意ください。TS継手の径違いチーズ(T)で100Ax40A(100mmx40mm)を購入したい。できれば段落しにしたくない。マルチジョイントをお勧めしています。加工品よりも面間が小さくできます。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)およびスイングチェック(スイングチャッキ)バルブを縦(垂直)配管で使用できますか。ともに、縦配管(流体が下から上へ流れる場所)での使用は可能です。使用される流体の圧力が仕様に満たしていること、とくに最低作動圧力はご注意ください。設置時の流量の流れ方向にご注意ください。バルブの流れ方向矢印の位置通りに設置して頂ければ縦横どちらでも使用可能です。コンパクトボールバルブを縦(垂直)配管で使用し始めたばかりなのに開閉することができません。バルブの配管装着時に接着剤がボール部分に付着した可能性があります。補修には配管のパイプを切断(カット)し新品のバルブを再接着をする必要があります。4φ×9φのホースを接続する商品を購入したい。タクミナ製の定量ポンプアクセサリーにて販売しています。使いやすい100φ以上のホースを接続する商品を購入したい。東拓工業製で「ホース」「しめTAC」「ニップル」をセット品にてメーカーによる加締めされた商品をお勧めします。圧送用の場合、100φ以上の現場での接続は、非常に困難です。離脱の可能性がありますので、ご注意ください。以上の大口径のパイプを配管施工したい。呼び径200mm以上の大口径パイプは、2人以上の作業で施工を実施してください。メーカーが提供している施工要領書や動画マニュアルなどを参考にしていただくことをお勧めします。「パイプ挿入機」「切断と同時に面取り可能な切断機」などの工具も販売しています。プレハブ品での納入も可能です。AV接着剤32(低粘度速乾性/青缶)と、AV接着剤100(低粘度速乾性/水色缶)の接着剤を混ぜて使用してもよいですか。使用しないでください。同じ低粘度速乾性ですが、混ぜ度合によって大変危険ですので、混ぜて使用しないでください。混ぜて使用することで、メーカーの保証外となります。ブレードホースをPVC保護管に入れて施工しているがなかなか挿入することができない。PVC保護管(外管)に水を入れてホースを通すと施工しやすくなります。水を潤滑剤と利用してください。バルブを水没させて使えますか。水没させる「バルブの用途」をお知らせください。汎用的には、ボールフートバルブは、水没することでバルブの機能を果たします。手動バルブでは、長期水没の場合、外からの侵入水によって不具合を生じる可能性があります。自動バルブは、水没することで、使用不能になります。ご不明な点がありましたらご連絡ください。PVC製ボールバルブでスピゴット形を購入したい。ボールバルブ21α型でのスピゴット形はDIN規格品での販売になります。6741の汎用VP管との接続はできないのでご注意ください。ネジ部のシール材に液状タイプのものを使用したい。使用しないでください。ストレスクラック(環境応力破損)を引き起こす恐れがあります。シールテープをご使用ください。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)は汚水の配管ラインで使用できますか。汚水の配管では使用はしないでください。異物が挟まりやすく逆止弁の機能を果たさない場合が発生します。スイングチェック(スイングチャッキ)バルブやウエハーチェック(ウエハチャッキ)バルブをお勧めしています。スーパーパイプ(C-PVC/HT製)にソケット(C-PVC/HT製)を接着する場合、塩ビ(U-PVC)接着剤を使用することができますか。使用しないでください。メーカー保証外となります。C-PVC/HT製品にはC-PVC/HT専用接着剤をご使用ください。150A(150mm)以上の耐熱性塩ビ(C-PVC/HT製)大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくこともできます。バルブを設置施工する場合に流れ方向に注意することがありますか。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)バルブ、逆止弁/スイングチェック(スイングチャッキ)バルブ、逆止弁/ウエハーチェック(ウエハーチャッキ)バルブやフートバルブには流れ方向が指定されています。自在型ストレーナー(Y形)や定流量弁、ニードルバルブ、定圧弁などが指定されています。いずれも、本体(ボディ)に流体の流れ方向を示す矢印「⇒」が刻印やシールなどで表示されています。現場でのリークテストに、圧縮性エアを使用することができますか。完成品検査は水圧によるテストにて行ってください。(エア「気体」による気密試験は大変危険です)樹脂製配管材料に陽圧の気体をご使用される場合は、水圧と同値であっても圧縮性流体特有の反発力により危険な状態が想定されますので、管を保護資材で被覆する等周辺への安全対策を必ず施してご使用ください。大口径のパイプ・継手を接着の際、接着剤が乾いて上手に接着できないのですが、どうしたらよいですか。旭有機材製の場合150A(150mm)以上の塩ビ(U-PVCおよび超純PVC製)の大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくことをお勧めしています。150A(150mm)以上の耐衝撃性塩ビ(HI-PVC製)大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤102をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤102を使用していただくことをお勧めしています。150A(150mm)以上の耐熱性塩ビ(C-PVC/HT製)大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくこともできます。他のメーカーの場合はご連絡ください。バルブを地中に埋設させて使えますか。バルブを時下埋設して、ご使用しないでください。コンクリートボックスやバルブボックス内でのメンテナンスが可能な施工をお願いしています。「用途」、「バルブの種類」、「サイズ」をお知らせください。施工指針をお送りいたしますので、ご連絡ください。VPパイプ(U-PVC製)とTS継手を接着する場合、HI-PVC接着剤を使用することができますか。使用しないでください。メーカー保証外となります。U-PVC製のパイプと継手にはU-PVC製専用接着剤をご使用ください。呼び径13A(13mm)から呼び径150A(150mm)の高粘度速乾性のAV接着剤32をご使用ください。150A(150mm)以上の大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。夏期の場合は呼び径100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくことをお勧めしています。塩ビパイプと継手を接着する場合の使用する接着剤の量を教えてください。使用するパイプと継手へ塗布する接着剤の量の割合は「継手:3、パイプ:7」です。490適用接着剤:AV接着剤62、AV接着剤102(白)他のメーカーの場合はご連絡ください。塩ビ管をTS継手のどこまで差し込めばよいですか。管端面から1/3l〜2/3lです。TS接合は継手の受口をテーパにして、接着剤による塩ビ膨潤と塩ビの弾力性を利用したものです。接着剤を管と継手に塗れば、その表面に(図-1)のように厚さ約0.1mmの膨潤層ができ、この層で管は流動的に差し込まれます。差し込み後、管と継手の各膨潤層がからみ合い接着面を一体化させます。接着代長さと耐圧強度の関係について試験した結果から、接着剤を塗布しない状態での挿入長さ(ゼロポイント)に継手受口lの約1/3をプラスした位置まで挿入すれば実用上充分な耐水圧強度があることが確認されています。TS接合における挿入代は、TS継手の受口長さ(ストッパー)まで挿入することが望ましいですが、パイプ及び継手寸法の許容差を考慮すると、ゼロポイント長さに表2の接着代長さを加えた長さから表1のストッパーまでの長さであればよく、必ずしも継手のストッパーまで挿入する必要はありません。接着剤の乾燥等で入らない場合は接合部を切断し、新しいソケットを使用して再度接合し直します。接着剤塗布前に管を継手に差し込んでみるのはゼロポイント確認のためです。この場合の挿入長さは管端面から(図-2参照)1/3l〜2/3lになる管と継手との組み合わせが標準的です。接着剤の塗りすぎにご注意ください(ソルベントクラックが発生し破損する恐れがあります)。低温下での施工は、溶剤蒸気が蒸発しにくく残存しやすくなるため、注意が必要です(ソルベントクラックが発生し破損する恐れがあります)。配管後養生中は、管の両端を密閉せずに開放して溶剤蒸気を除去してください。養生中、送風機(低圧仕様のもの)で配管内を通風したり、接着剤が硬化した後に配管内を満水にて水洗することでより効果的に除去することが可能です。塩ビ管・継手を接着剤で接着した後、どのくらいしたら固まるのですか。接着後の保持時間は呼び径50A(50mm)は30秒以上、呼び径65A(65mm)は60秒以上です。この保持時間の間にねじれを発生させないでください。接続後の養生中はパイプの両端を密閉せず開放して溶剤蒸気を取り除いてください。通水試験は接着完了後24時間以上が経過してから実施してください。旭有機材製の逆止弁/ウエハーチェックバルブは配管施工時にガスケットが要らないのですか。旭有機材製のウエハーチェックバルブの本体(ボディ)の側面にはO-リングがセットされています。フランジ面とのシール材として使用しますのでガスケットやパッキンなどの設置は不要です。PPパイプとPP継手を接着することができますか。PPパイプとPP継手を接着することはできません。融着や溶接によって接続施工します。融着機や溶接機のリースは可能ですので、ご連絡ください。塩ビ製バルブに、圧縮性エアを流すことができますか。塩ビ製バルブに圧縮性エアを使用しないでください。メーカー保証外となります。樹脂製配管材料に陽圧の気体をご使用される場合は、水圧と同値であっても圧縮性流体特有の反発力により危険な状態が想定されます。圧縮性エアを使用する場合は、アグループラスチック製の圧縮空気用配管材であるPE100製をお勧めしています。ISO(DIN)規格品のパイプとJIS規格品のパイプを接合することはできますか。フランジ(JIS10KやJIS5Kフランジ)による変換で接合をお勧めします。材質の異なるプラスチック製品を「接着」「融着」しないでください。バタフライバルブを施工設置する際に、ガスケット(パッキン)を準備する必要がありますか。旭有機材製のバタフライバルブにはフランジガスケットやパッキンを準備する必要はありません。本体(ボディ)部に組み込まれているシートの両端にシールできる2重リブでのガスケットが一体化されています。他のメーカーの場合はご連絡ください。C-PVC/HT製の金属インサートなしのバルブソケットと、金属バルブと接続してもよいですか。接続しないでください。シールテープによる接続では熱膨張率の違いから漏れる可能性があります。C-PVC/HT製の金属インサートなしバルブソケットは、樹脂製バルブとの接続に使用します。金属バルブとの接続には金属インサートありのバルブソケットをご使用ください。超純パイプ・継手を接着する場合、どの接着剤を使用するのですか。AV接着剤32をご使用ください。150A(150mm)以上の大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくことをお勧めしています。PE(ポリエチレン)管・継手用の接着剤を購入したい。PEパイプとPE継手を接着することはできません。融着や溶接によって接続施工します。融着機や溶接機のリースは可能ですので、ご連絡ください。VPパイプ(U-PVC製)とHITS継手(HI-PVC製)を接続する際に、どの接着剤を使用するのがよいですか。旭有機材製の場合、異材質を接続する際に使用する接着剤は溶解度の高い接着剤(○囲み数字の大きい方)を選定ください。他のメーカーの場合はご連絡ください。ねじ込み形のネジ山が入りやすかったり、入りにくいのはなぜですか。製造ロットの違いや環境温度変化の違いで伸縮度が変化している可能性があります。通常保管後でのご使用であればJIS規格での許容範囲で使用可能です。お気づきな点や異常な現象がみられましたら、お問い合わせください。ねじ部の施工要領1ねじ部分の先端より1~2山(約3mm)を残しておねじにシールテープを時計回りに3回ほど巻き付けます。2おねじ側を手できつくなるまで時計回りにねじ込みます。3モーターレンチで1/2回転ねじ込みします。(パイプレンチは使用しないでください。過度の締め付けは、ねじ部が破損する恐れがあります。)4反対側も同じ手順でねじ込みます。パイプレンチは使用しないでください。(過度の締め付けは、ねじ部が破損する恐れがあります。)VP管の温度変化による伸縮サポートの設置要領について教えてください。塩ビ管の温度変化に対する熱伸縮は金属に比べて大きいだけでなく、熱応力も発生しますので、使用条件や設置場所に応じた配管支持や伸縮処理を実施してください。公開されている技術指針やお勧め商品の取扱要領をご紹介させて頂きます。以内に第一支持を設けてください。このとき伸縮側は必ずルーズ支持として、伸縮に妨げにならないように注意してください。伸縮継手下部に架台などを設けると更に安全です。伸縮継手を挿入すべきか。個取り付ければよいことになります。既設の水道配管からの漏水を止めたい。漏水個所を包み込む補修部材として補修材、塗布剤や補修テープを販売しています。「既設の水道配管の用途」とともに、ご連絡ください。接着剤の色が青色の商品を購入したい。東栄管機製で販売しています。トーエー接着剤は、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できるようにブルーに着色されています。逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)、スイングチェック(スイングチャッキ)バルブが、水平(横)配管でわずかですが漏れて(リークして)います。ポンプの隣等振動などによる背圧(2次側から1次側への流体圧力)が不十分で、バルブ仕様の最低シール圧力に達していない可能性があります。流体の圧力変動を確認していただき、最低シール圧力に達する範囲でご使用ください。解決しない場合は他の要因が考えられますのでご連絡ください。C-PVC/HT製の金属インサート入りの継手にヒビが入り、そこから漏れている。締めすぎによる破損または液状パッキンを使用されている可能性があります。ネジ部にはシールテープを正しくご使用ください。自動バルブ(アクチュエータ付)を縦(垂直)配管で使用することができますか。縦(垂直)配管で使用することは可能です。駆動部(アクチュエータ)部分のサポートを施してください。「メーカー」「バルブの種類」でサポート要領が違いますのでご連絡ください。旭有機材製の場合は、「取扱説明書」に記載されています。「取扱説明書」は、旭有機材のホームページからダウンロードすることが可能です。ご不明な点はご連絡ください。塩ビ(PVC)配管の溶接時にC-PVC/HT製やHI-PVC製の溶接棒を使うことはできますか。技術的には溶接可能ですが、性能品質を満足、維持するために、使わないでください。パイプや継手と同じ材質の溶接棒を使用してください。塩ビ管(VPパイプ)にねじを切って使用することはできますか。塩ビ管(パイプ)へねじを切ることは技術的に可能ですが、用途によっては禁止されている場合やお勧めできない場合があります。よると、「圧送用」では性能を維持できないので、ねじを切ることは禁止されています。排水用でも、保証をしないメーカーが多いことから、お勧めできません。その他の用途の場合は、ご相談ください。配管前のPPパイプとPPソケット(継手)が挿入できない。PPパイプとPPソケット(継手)は、融着機を使用して接合しますので、施工前のPPパイプ外径とPPソケット(継手)内径が同じ径ですので挿入できない場合があります。融着機(溶着工具)を使用して挿入してください。融着機(溶着工具)のリースは可能ですので、ご連絡ください。塩ビ製(PVC)ボルト・ナット・ワッシャーをフランジ形のバルブ接続に使用してもよいですか。塩ビ製ボルト・ナットを「圧送用」のフランジ配管には使用しないでください。締め付けトルク不足により漏れの原因になります。加締めによるボルト・ナットの強度不足により破損する恐れががあります。塩ビ製ボルト・ナットは無圧ダクト配管用です。圧送用のボルト・ナットは、金属製またはFRP製をお勧めします。U-PVC製バルブソケット(金属インサートなし)と金属ねじバルブを接続してもよいですか。接続しないでください。シールテープによる接続では熱膨張率の違いから漏れる可能性があります。塩ビ製の金属インサートなしバルブソケットは、樹脂製バルブとの接続に使用します。金属バルブとの接続には金属インサートありのバルブソケットをご使用ください。圧送用の45Y継手を購入したい。汎用商品での取扱いはございません。6743規格)のTS継手やHITS継手の商品には、排水用DV継手の「45Y」はございません。圧送用パイプの塩ビ溶接品では強度不足であることから、DV継手にFRPを巻いた補強品をお勧めします。ボールバルブで流量調整をしたい。汎用ボールバルブでの流量調整はお勧めしていません。全開又は全閉状態でご使用ください。シートやシート裏のクッション部品に流体圧力の負荷がかかり、故障の原因になります。ボールバルブでの流量調整の場合は、流量調整仕様をお勧めします。詳しくは、弊社最寄りの営業所へご連絡ください。耐熱製のスイングチェックバルブやバタフライバルブを購入したい。耐熱仕様のバルブを選定いたします。詳しくは、弊社最寄りの営業所へご連絡ください。ゲートバルブで25A(25mm)以下を購入したい。ゲートバルブの呼び径25A(25mm)は販売していません。他のバルブを選定ください。ゲートバルブの構造的特性の一つとして、リニア式(ハンドルを回転することで弁体が上下する)のバルブであれば、ダイヤフラムバルブまたはストップバルブなどをお勧めします。一つの構造的特性として、フルボア(バルブの内径がパイプの内径と一致)であれば、ロータリー(半ベルを回転することで弁体も回転する)のバルブですが、ボールバルブになります。カラーパイプを購入したい。日本プラスチック製またはクボタケミックス製を販売しています。「サイズ」をご連絡ください。旭有機材製は、既に製造販売を中止しています。以外の商品を購入したい。AVパッキンでは販売していません。成形品のため対応不可です。規格外の厚みは、平パッキンでの販売となります。旭有機材製PTFE被覆パッキンのJIS5K規格品を購入したい。全面パッキンのJIS5Kフランジ寸法品は販売していません。JIS10Kフランジ規格品または他のガスケットでの販売となります。ポンプの新規選定に必要なことを教えてください。)ご不明な点がありましたらご連絡ください。塩ビ製のアングルを購入したい。白石製で販売しています。品番:ALG、ALGT、ALIの15種類になります。透明塩ビパイプを使用する場合、どの種類の継手を使用することができますか。白石製の場合、透明PVC継手(ソケット・エルボ・チーズ)を無圧用として透明塩ビパイプに接続できます。圧力用や異径の場合は、硬質ポリ塩化ビニル管継手のTS継手(グレー)を接続してください。ジョイントパスソケット(DS):20A(20mm)から100A(100mm)エルボ(DL):20A(20mm)から100A(100mm)チーズ・90°Y(DT):20A(20mm)から100A(100mm)アロン化成製も販売しています。低圧給水栓を購入したい。バルブ(栓)を使用する用途、および使用する予定の場所、使用圧力をお知らせください。農業用パイプラインのバルブ(アルファルファーバルブ®82型やアングルバルブなど)として「低圧」に関する認識が違います。0.2MPa以下の場合や0.1MPa以下の場合もあります。その中で、最適な農業用のバルブを選定いたしますので、ご連絡ください。バルブの種類の選定方法が解らないのです。