物流センター紹介ニュース&トピックスよくあるご質問お問い合わせサイトの利用についてプライバシーポリシーよくあるご質問お問い合わせ耐食ソリューションNo.1をめざす商社です。menuよくあるご質問お客様より寄せられた商品に関するご質問やサービス全般に関するご質問をまとめています。ホームよくあるご質問カテゴリー選択お客様より寄せられたご質問をカテゴリー別にまとめています。お悩み内容に合うカテゴリーをご選択ください。35%塩酸(常温)で使えるバルブを教えてください。「常温」の具体的な流体温度をお知らせください。流体の最高使用温度が50°Cの場合を解説いたします。汎用的には、ダイヤフラムバルブをお勧めします。本体(ボディ)がPP製、および隔膜(ダイヤフラム)がPTFE製のバルブです。使用温度毎に最大シール圧力が違いますので、ご注意ください。(FKM-F)でご使用いただくことも可能です。この場合も、使用温度毎にシール圧力が違いますのでご注意ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。重油(石油製品)に塩ビ製パイプを使用することができますか。使用しないでください。燃料系油脂類(重油・軽油・ガソリン・ナフサ・エンジンオイル等)は、有機溶剤等と同様に、硬質ポリ塩化ビニル(U-PVC)はじめプラスチックの分子構造に化学的な影響を与えるので使用しないでください。薬液を使用する場合、バルブのO-リング、シート類はFKMを使うことができますか。「FKM」が全ての薬液に対して使用可能ではありません。使用圧力」をご連絡ください。最適な材質を選定いたします。流体が次亜塩素酸ソーダ(NaClO)で、使用可能なバルブを教えてください。濃度13%、最大使用温度が40°Cの場合を解説いたします。汎用的には、ダイヤフラムバルブをお勧めいたします。本体(ボディ)がU-PVC製、および隔膜(ダイヤフラム)がPTFE製のバルブです。使用温度毎に最大シール圧力が違いますので、ご注意ください。ボールバルブを使用する場合は、接液材質がU-PVC製で、シール材質はFKM製のバルブです。本体(ボディ)と部品(ボール)の間にデッドスペースがあり、次亜塩素酸ソーダの薬液特性から、揮発性を有していますので、爆発の危険性があります。汎用ボールバルブでのご使用は避けてください。旭有機材製の特殊品(穴付きボール仕様)を選定ください。流体の流れ方向に対する配管時の注意事項をご注意ください。使用温度毎に最大シール圧力が違いますので、ご注意ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。温泉配管ラインでEPDMのO-リングやシート類のバルブを使用することができますか。「温泉配管ライン」からのバルブの選定はできません。流体の使用圧力をご連絡ください。「泉質データー」を頂ければメーカーにて選定しますので、ご連絡ください。配管ラインに、酸性とアルカリ性の両方が流れます。どのバルブを使用すればよいですか。流体の使用圧力をご連絡ください。酸性とアルカリ性の混合液の場合、各々の耐薬品性評価を参照しないでください。反応熱や分解熱の発生によって温度上昇の可能性がありますので注意が必要です。汚水・汚物の配管ラインでは、どのバルブを選定すればよいですか。汚水や汚物専用のバルブは販売していません。配管の流体にスラリーや不純物などが含まれていない「清水」であれば、どのタイプのバルブでも使用可能です。流体内に不純物が含まれていることでシール部分に噛み込み、部品を傷つける可能性があるためです。PVDF製のボールバルブを使用したい。バルブのシール材にPVDFと同等な耐薬性を有したO-リングで組立られた製品を探している。酸性やアルカリ性のpH値からバルブの選定をしたい。汎用のVPパイプ(U-PVC製)は水道用に使用できますか。使用しないでください。水道用硬質ポリ塩化ビニル管をご使用ください。流体が「PAC」です。ボールバルブの材質を選定をしてほしい。ポリ塩化アルミニウム(塩基性塩化アルミニウム)です。流体の最高使用温度が50°Cの場合を解説いたします。プラスチック材での推奨材質は、C-PVC、PP、PVDFのいずれかです。(50°Cの場合にU-PVCはお勧めできません)エラストマー材での推奨材質は、EPDM、FKM、PTFEのいずれかです。ボールバルブの本体材質(C-PVC、PP、PVDF)、シール材質(EPDM/PTFE、FKM/PTFE)の中からご使用をお勧めします。ご不明な点がありましたらご連絡ください。塩素混じりのプールの水循環ラインにボールバルブを使用したい。どのバルブを選定すればよいですか。プール水循環ラインでは、塩素濃度の低く、温度も50°Cを超えることはないと想定されますので、U-PVC製EPDMのシール材でのボールバルブ、ゲートバルブ、チェックバルブなどの使用が可能です。使用圧力の確認が必要です。プール塩素循環ラインでは、次亜塩素酸ソーダを注入していることが想定されますので、EPDMのシール材をお勧めできない可能性があります。アルカリ性の薬液を常温で、ボールバルブを使用したい。どの材質商品を選定するばよいですか。「アルカリ性の薬液」からの材質選定はできません。使用圧力をご連絡ください。汎用アルカリ性の苛性ソーダの場合を解説します。EPDM塩素が含まれる水のラインでバタフライバルブを使用したい。どの材質を選定すればよいですか。「塩素が含まれる水」からの材質選定はできません。使用圧力をご連絡ください。汎用塩素(塩素水:塩素を水に通して得られる飽和水溶液で強い塩素臭、強い酸化作用をもち漂白剤や殺菌剤に使用される)の場合の材質選定を解説します。PTFE400ppm以上の濃度の場合は、ご連絡ください。汎用塩素(次亜塩素酸ソーダ)の場合の材質選定を解説します。(FKM-C)飲料水用に使用できるボールバルブを選定してほしい。旭有機材製ボールバルブを構成している塩化ビニルやゴム製部品は、食品衛生法の規格基準を充分満たすもので、食品衛生法に適合した材料にて組立られています。従いまして鉛等は含まれておりません。仮に食品衛生法適合の証明書のご要望をいただきますと塩ビ(U-PVC)とシール材(EPDM等)の個別の証明書の写しを送付しますので、ご連絡ください。オゾンが流れる配管ラインに使用できるバルブを選定してほしい。「オゾン」からのバルブの選定はできません。バルブの接続方法」をご連絡ください。「使用圧力」「バルブの接続方法」を確認してバルブを選定いたします。