電源機器の配線について電源機器をご使用の際には、商用電源および負荷との配線も重要なポイントです。ケーブルの選択を間違うと十分に性能を発揮できないだけでなく、トラブルの要因になってしまうこともあります。端子台とケーブルの接続不良により接触抵抗が増加し、接続部が発熱する。ケーブルの許容電流値不足により、ケーブルが発熱する。使用ケーブルが細く、長いため抵抗成分が増加し、ケーブルの抵抗×電流による電圧降下が発生。長いケーブルがアンテナの役割を果たし、外乱ノイズによる影響を受けやすくなる。※入力側においても同様となります。配線するケーブルを選定する際には太く、短くが理想的です。ケーブルが太すぎると重くて扱いづらくなったり、電源を負荷の近くに置けずケーブルを短くできないなどの場合があります。設置環境に合わせて適切なケーブルを選択しましょう。ケーブルの特性:太さや種類により、ケーブルを安全に使用できる電流値(許容電流値)が決められている。2本以上をまとめたケーブルの場合、芯数(本数)が増えるに従い許容電流値が減少する。電源機器の定格出力時に必要な電流値を確認する。配線に必要なケーブルの数(三相、単相など)および長さ(負荷や配電盤との距離による)を決める。ケーブルの芯数(本数)、許容電流値、ケーブル長による電圧降下を踏まえ、太さを決定する。]を参照すると、2mm2以上のケーブルが対応します。]を考慮すると、5.5mm2のケーブルを使用するのがおすすめです。実際の選定時には、必ずメーカより提供されている仕様をご確認ください。入出力端子についてご紹介します。ねじ止め端子台ケーブル先端の圧着端子をねじ止めして接続。押し締め端子台(フェニックスコンタクト社製)被覆を剥いだケーブルを端子台へ挿入して接続。インレット一般的な電源プラグで接続。設置環境とメンテナンス電源電圧について資料請求お問い合わせ一覧サイトマッププライバシーポリシーご。