「使用圧力」「バルブの接続方法」を確認してバルブを選定いたします。耐衝撃性(HI-PVC製)の配管ラインに薬品を流したい。ポリエチレン製のタンクに薬液を使用することはできますか。タンクの容量(サイズ)」をご連絡ください。海水で使用できるバルブを選定してほしい。樹脂製であれば、どのバルブでも腐食の心配がなく、長年ご使用して頂いています。「海水」に含まれる「不純物」や「結晶物」の度合いによってシール部分を傷つける可能性があり、メンテナンス頻度や部品交換の時期が大きく違ってきますので、ご注意ください。酸性の薬液ラインに使うことができるバルブを選定したい。VP(U-PVC製)パイプとHIVP(HI-PVC製)パイプのどちらが耐薬品性能に優れていますか。耐薬品性能では、VP(U-PVC製)パイプの方が優れています。ご不明な点がありましたらご連絡ください。温泉配管ラインでゲートバルブを使用することができますか。「温泉配管ライン」からのバルブの選定はできません。流体の使用圧力をご連絡ください。「泉質データー」を頂ければメーカーにて選定しますので、ご連絡ください。耐薬品性能の評価が知りたい。メーカー毎に推奨材質が違います。流体が次亜塩素酸ソーダ(NaClO)でボールバルブを使用することができますか。濃度13%、最大使用温度40°Cの場合を解説いたします。ボールバルブの場合は、接液材質がU-PVC製でシール材質はFKM製のバルブです。本体(ボディ)と部品(ボール)の間にデッドスペースがあり、次亜塩素酸ソーダの薬液特性から、揮発性を有していますので、爆発の危険性があります。汎用のボールバルブのご使用は避けてください。旭有機材製での特殊品(穴付きボール仕様)を選定ください。流体の流れ方向に対する配管時の注意事項をご注意ください。使用温度毎に最大シール圧力が違いますので、ご注意ください。汎用的には、ダイヤフラムバルブのご使用をお勧めします。汎用的には、ダイヤフラムバルブで本体(ボディ)がU-PVC製および隔膜(ダイヤフラム)がPTFE製のバルブです。使用温度毎に最大シール圧力が違いますので、ご注意ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。薬液ラインに使用するバルブを選定できませんか。汚泥の配管で、逆止弁逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)、スイングチェック(スイングチャッキ)バルブを使用したい。汚泥専用のバルブは販売していません。配管の流体にスラリーや不純物などが含まれていない「清水」であれば、どのタイプのバルブでも使用可能です。流体内に不純物が含まれていることでシール部分に噛み込み、部品を傷つける可能性があるためです。排水配管ラインに適しているバルブの種類を教えてください。配管の流体にスラリーや不純物などが含まれていない「清水」であれば、どのタイプのバルブでも使用可能です。流体内に不純物が含まれていることでシール部分に噛み込み、部品を傷つける可能性があるためです。排水する用途によってお勧めのバルブのタイプが違います。多く使用されているタイプでは、ダイヤフラムバルブ、ゲートバルブ、バタフライバルブです。アルカリ性の薬液ラインに使うことができるバルブを選定したい。耐薬品性能表を手元に保持しておきたい。メーカー毎に、「耐薬品性表」がございますので、「メーカー」名をご連絡ください。旭有機材製の場合、メーカーのHPからダウンロードすることが可能です。硫酸の配管ラインで使用できるシール材質を選定してほしい。