ご不明な点がありましたらご連絡ください。酸性やアルカリ性のpH値からガスケット(パッキン)の選定をしたい。違いVP管とVU管の違いは何ですか。6741)で表記される管の厚みによる違いです。塩ビ管「VP」は薬液圧送用や給水圧送用に使用される厚肉塩ビ管で、「VU」は排水用や通気用に使用される薄肉塩ビ管です。エルボとベンドの違いは何ですか。一般的に、製造方法の違いです。エルボは基本、成型品です。ベンドは、成形後のパイプなどを2次加工した製品の総称ですが、メーカーやサイズ、曲り寸法角度の違いから成型品でもベンドと称する場合があります。DV継手とVU継手の違いは何ですか。使用するパイプの種類(VP管またはVU管)で継手内部のストッパー部分の高さが違います。6739)のDV継手のストッパー部分の高さは、VP管(VPパイプ)を接続すると管路が平面になります。無圧排水や下水配管用に使用される塩化ビニル管・継手協会規格やメーカー規格品のVU継手のストッパー部分の高さは、VU管(VUパイプ)を接続すると管路が平面になります。下水配管のVU管(VUパイプ)にDV継手を使用した場合、ストッパー部分にゴミが溜まり不具合の原因になりますのでご注意ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。配管材料のサイズ(呼び径・口径)に表記している15Aと16A、30Aと32A、75Aと80Aの違いは何ですか。メーカーや業界規格毎に表記が違います。挿入するパイプは、外径(D)を基準とし、挿入される(接続される)バルブや継手などは、内径(d)を基準として「口径」、「呼び径」、「サイズ」と表記されています。「口径」は、接続する側の内径(d)を使用し実際の内径寸法値を使われることが多いです。「呼び径」は、外径(D)や内径(d)を丸めた(解り易く表示した)場合が多く見られます。「サイズ」は、規格や海外品を視野にいれて「呼び径」、「口径」をメーカー独自に表現できる呼称(mm)として使用されています。パイプ・継手とバルブ・フランジでは、呼び径あるいはサイズの記述が異なります。旭有機材製の場合:塩化ビニル製パイプ・継手にはJIS規格がありますので、その規格呼びのまま表記します。樹脂製バルブやフランジにはJIS規格など規格がないため、先行して規格化されている呼びを使用しています。対して樹脂バルブVP16に対して15A(15mm)VP30に対して32A(32mm)VP75に対して80A((80mm)_農水用バルブは75A(75mm)という呼び表記になります。15A(15mm)と16A(16mm)の違いは、JISや汎用バルブのサイズ呼称が15A(15mm)|JISや汎用パイプ・継手のサイズ呼称が16A(16mm)使用例:15A(15mm)のバルブは、16A(16mm)のパイプと継手を接続することができる。30A(30mm)と32A(32mm)の違いは、JISや旧バルブ呼称、パイプ・継手の呼称が30A(30mm)|JISや現在のバルブ呼称が32A(32mm)使用例:旧30A(30mm)および現在の32A(32mm)のバルブは、30A(30mm)のパイプと継手を接続することができる。TSフランジを取付け、80A(80mm)のバルブを接続する。C-PVCとHTの違いは何ですか。ともに耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管・継手の材質を表記しています。Temperatureから、ともにメーカー間で呼び名、呼び方が違います。チェックバルブとチェッキバルブの違いは何ですか。メーカー毎に呼び名、呼び方が違います。Valve)のことです。ユニオンとプレハブジョイントの違いは何ですか。メーカー毎に呼び名、呼び方が違いますが、機能は同じ商品です。本体(ボディ)とナットをO-リングでシールする構造です。装置や機器配管など狭い場所での接続や、装置の清掃や解体時に配管ラインを簡単に分離することができる継手です。Nut(ユニオンナット)と呼ばれています。塩ビパイプのVPとVPWの違いは何ですか。圧送用の一般塩ビ管と水道用塩ビ管の違いです。水道用(VPW)は鉛などの浸出が規定値をクリアした水道用塩ビ管です。ゲートバルブの標準型(Pタイプ)とソフトシール型(Sタイプ)の違いは何ですか。ゲートバルブの弁体構造とシール構造の違いです。標準型(Pタイプ)は、弁体(ディスク)がPP製による円錐台の形状です。ソフトシール型(Sタイプ)は、円柱に装着されたラバーディスクの形状をしています。標準型は、弁箱(ボディ):HI-PVC製と弁体(ディスク)PP製が重なり合うことでシールする構造ですが、ソフトシール型は弁箱(ボディ)と弁体(ディスク)がラバーゴムで圧縮シールする構造です。ソフトシール型の弁箱(ボディ)は標準型に比べ凹凸が少ない形状です。ご不明な点がありましたらご連絡ください。TS継手と、DV継手やVU継手の違いは何ですか。圧送配管用と無圧配管用の違いです。無圧排水や下水配管用に使用される塩化ビニル管・継手協会規格やメーカー規格品のVU継手プレートの「押出し」と「プレス」の違いは何ですか。製造方法の違いになります。「押出し」製法は、原料樹脂をTダイ(金型・ゲート)から押し出されて、シート・プレートの形に成型する方法です。「プレス」製法は、樹脂のシートを数枚重ね、鏡面性のあるシートによって挟みこみ高圧でプレスする事によって厚みムラもなくツヤのあるシート・プレートを成型する方法です。最終の仕上げで、プレスによって圧力をかけるので「プレス板」「プレス製法」とも呼ばれています。ストレーナーのスクリーンメッシュの違いについて教えてください。スクリーン(メッシュ)とは25.4mm(1インチ)一辺の網目の数で表わされ、数の大きい場合は目が詰まっている状態です。旭有機材製は、PVC製やPVDC製の折込網を使用し、スクリーンサポートに収納したものになります。ヴイ・アイ・シー製は、PVCシートを加工したメッシュになります。SUS製での制作も可能です。表わし、エア式バルブの開閉時に使用するコンプレッサーからの圧縮エアをバルブアクチュエータの「開側」および「閉側」に供給することでバルブを開閉させることができるものです。「逆作動」および「正作動」は、エア式バルブの開閉時に使用するコンプレッサーからの圧縮エアをバルブアクチュエータの「開側」または「閉側」に供給することでバルブを開閉させることができるものです。使用する場合を「逆作動」と称します。ともに、圧縮エアを供給しない(排出した場合)場合は、バルブアクチュエータに組み込まれているバネ(スプリング)の力でバルブを「開」にするものが、「正作動」に対し、バルブを「閉」にするものが「逆作動」となります。ASAHIAVバルブの禁油品と準禁油品の違いは何ですか。旭有機材製バルブの洗浄過程による違いです。除去したものを組立、検査、出荷される製品を称します。完全禁油品ですので、超純水ラインなどに適しています。「準禁油品」とは、一般品と同様に組立られた製品において、流路部のみを後洗浄し、検査、出荷される製品を称します。操作性を考慮した処理により、超純水ラインまたはメッキ液ラインに適しています。「準禁油品」は、バルブ製品のみ該当します。FKM-Fとバイフロン®-F、FKM-Cとバイフロン®-Cの違いは何ですか。terpolymer)の略号です。バイフロン®FをFKM-F、バイフロン®CをFKM-Cと表示される場合があります。酸性ラインに効果的で、特に硝弗酸等の混酸ラインに抜群の威力を発揮します。(耐塩素系用)塩素系薬品に効果的で、特に次亜塩素酸ソーダ注入ラインでは従来の弗素系ラバーに比べ格段に優れた耐薬品性をもっています。旭有機材製の耐薬品性能表は、こちらからダウンロードください。PPとPPLEXTMの違いは何ですか。PPLEXTMパイプはPPパイプと比べ、小さい熱膨張率で、耐候性(紫外線劣化)がよくなり、耐熱性がアップしています。PPLEXTMパイプの熱膨張率はPPパイプとくらべ約1/2と小さくPVC(塩ビ)パイプと同じレベルです。伸びが抑えられることによって伸縮処理も軽減され、施工費用の低減に効果を発揮します。PPLEXTMパイプはPPパイプとくらべ屋外での使用における紫外線劣化が少ない材料で、さらにPVC(塩ビ)パイプよりも優れた性能を有しています。PPLEXTMパイプはPPパイプにくらべ高温域でも急激な物性低下が見られない安全性に優れた材料です。配管たわみを抑えられ、サポート間隔もひろがりますので、サポート金属設置の軽減に効果を発揮します。塩ビマスの(ミギ)と(ヒダリ)品の違いを教えてください。下流側に背中を向け、上流が(ミギ)から流入すれば、マスは(ミギ)です。メーカーをご連絡ください。詳しい施工資料をお送りいたします。樹脂配管工事用の接着剤の違いを教えてください。旭有機材製の場合U-PVC製、超純PVC製、ケミカルパイプ13A(13mm)から125A(125mm)のパイプと継手の接着には低粘度速乾性のAV接着剤32をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくことをお勧めしています。150A(150mm)以上の塩ビ(U-PVCおよび超純PVC製)の大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。HI-PVC製パイプ13A(13mm)から125A(125mm)のパイプと継手の接着には低粘度速乾性のAV接着剤90(HI-PVC用)をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤102を使用していただくことをお勧めしています。150A(150mm)以上の耐衝撃性塩ビ(HI-PVC製)大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤102をご使用ください。C-PVC/HTパイプ13A(13mm)から125A(125mm)のパイプと継手の接着には低粘度速乾性のAV接着剤88をご使用ください。夏期の場合は100A(100mm)や125A(125mm)にて高粘度遅乾性のAV接着剤62を使用していただくこともできます。150A(150mm)以上の耐熱性塩ビ(C-PVC/HT製)大口径パイプと継手の接着には高粘度遅乾性のAV接着剤62をご使用ください。他のメーカーの場合はご連絡ください。ボールバルブ21α型とボールバルブ21型の違いについて教えてください。ボールバルブ21α型は、ボディがU-PVC製及びC-PVC製の呼び径15A(15mm)、20A(20mm)、25A(25mm)、32A(32mm)、40A(40mm)、50A(50mm)に対しボールバルブ21型をマイナーモデルチェンジした製品です。製品を構成している本体部分の部品に概ね互換性がありません。台座の部分やボディ中央部の形状で21型と、21α型での判別が可能です。面間寸法の互換性について21α型と21型とのバルブ面間寸法およびボディ面間寸法ともに互換性があります。既設配管(21型)のボディキャップ及びキャップナットを利用した21α型への交換が可能です。部品の互換性について21α型と21型ではボディ内の構成部品において一部互換性がありません。現場での部品交換の際はご注意ください。部品互換性に関する詳細は、お問い合わせください。セット部品表等の各種関連資料が一部改訂されています。性能及びオプションについて21型と21α型との性能(使用圧力と温度の関係・Cv値・耐薬品性等)とオプション品に変更はございません。透明塩ビパイプとアクリルパイプは違うものですか。違う材料から製造されたパイプです。用途によって使い分けます。優れた透明塩化ビニル樹脂(PVC)製のパイプです。アクリルパイプは、ガラスより高い透明性、耐候性と自由度の高い加工性が良いポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)製のパイプです。ボールバルブ21型とコンパクトボールバルブの違いを教えてください。メンテナンス時に必要な分解や、部品交換の可否について違います。コンパクトボールバルブコンパクトボールバルブは、部品交換が不可能です。不具合が生じた場合は、パイプの切断やネジ部からの取り外しでバルブを全てを交換する必要があります。サイズは、13~50mmで、材質は、U-PVC製、C-PVC製のみです。接続規格は、ソケット形とねじ込み形のみです。ボールバルブ21型・21α型ボールバルブ21型・21α型は、分解による点検や部品の交換作業が簡単にできる構造です。サイズは、10mm~100mmで、材質は、U-PVC製、C-PVC製、PP製やPVDF製をラインナップ。接続規格は、ソケット形、ねじ込み形、フランジ形やスピゴット形があります。50A(50mm)のAV上水パッキンとJIS10KのAV10Kパッキンの違いは何ですか。2220(鋼製管フランジ)のJIS10K寸法に準じているためです。D=155mm金属水道メーター用上水フランジのp.c.d.C=143mm、外径=186mm樹脂製パイプ規格のJISK6741とJISK6742の違いは何ですか。6742)の違いです。水道用(VPW)は、鉛などの浸出が規定値をクリアした水道用塩ビ管であり、製造時の安定剤には錫系の物が使用されています。一般用、水道用の規格となりますので、一般用パイプで水道用して使用はできません。使用用途をご確認して使用願います。シールゴム材としてFKMは知ってますが、FKM-FやFKM-Cとの違いは何ですか。共にFKMよりも耐薬品性能に優れた材質です。FKMに対しバイフロン®は耐薬品に優れており、Fは塩酸系で、Cは塩素系に対して大変優れています。パーフルオロ系弗素ゴムに比べて、コストパフォーマンスに優れています。くわしくは、こちらアクリルプレートとポリカーボネートプレートの違いは何ですか。アクリルプレートとポリカーボネートプレートの違いは下記の通りです。「アクリルプレート」はガラスより高い透明性、耐候性と自由度の高い加工性が良い材料です。「ポリカーボネートプレート」は、他のプラスチック素材にない強度と耐久性(耐衝撃性)と燃焼性の低さ、断熱性が高い材料です。「アクリルプレート」よりも安価に提供できます。アングルバルブとアルファルファーバルブの違いは何ですか。ともに農地畑用、灌漑用として使用することができます。アングルバルブは、ホースの取り付けや、アタッチメントの取り換えによって、給水する場所を延長することが可能です。アルファルファーバルブ®82型の給水は、カバーの部分から下に向けて給水することが可能です。アタッチメントや施工後の給水ポイントの変更はできません。TS継手とHITS継手の違いは何ですか。6743)のU-PVC製を「TS継手」と表記します。6743)の耐衝撃(HI-PVC)製を「HITS継手」と表記します。ご不明な点がありましたらご連絡ください。ノーマルベンドとAVベンドの違いは何ですか。成型方法に違いと曲がり角度合い(大曲り、小曲り)が違います。ノーマルベンドは、押出し成型パイプを2次加工した大曲り継手になります。種類は、90°ノーマルベンド45°ノーマルベンド22-1/2°ノーマルベンド11-1/4°ノーマルベンド5-5/8°ノーマルベンドであり、TS接着用またはRRパイプ(ゴム輪用)があります。AVベンドは、射出成型で製造された小曲り継手になります。AV90°ベンドAV45°ベンド45°ベンドと45°エルボの違いは何ですか。製造メーカーによってエルボとベンドの総称が違います。旭有機材製の場合、20A(20mm)および25A(25mm)の45°継手を45°エルボと称しています。K6743)の略号で、45Lです。40A(40mm)から300A(300mm)の45°継手は、AV45°ベンドと称しR部がストレートで圧力損失の小さい独自の寸法品です。(水道用)塩ビパイプと(汎用)塩ビパイプの違いは何ですか。6742)の違いです。水道用(VPW)は鉛などの浸出が規定値をクリアした水道用塩ビ管です。一般用、水道用の規格となりますので、一般用パイプで水道用して使用はできません。使用用途をご確認して使用願います。新品で購入した商品(フランジや継手など)の表面に、ヒビの様な筋があります。この筋(スジ)は、「ウェルドライン」で不具合ではございません。商品強度も十分保持されているので、ご安心してご使用ください。射出成形品はシリンダー内で溶融された樹脂がスプル・ランナー・ゲートを通って金型キャビティー内に圧入されます。製品形状が円筒形又は角形状であっても芯部が抜いてある穴明き形状のものであれば当然樹脂は芯部に当り左右に分流し芯部を巻く様な流動をします。従って左右に分流した樹脂は一般的にはゲートの反対側で融着し細い線状に筋(スジ)を生じます。継手類・チーズ・ベンド・ソケット・TSフランジの場合の流動はゲートより製品端面迄の流動距離が長いため、チーズ・ベンド・ソケットは両端面の鍔部が一部厚肉のため、又TSフランジはゲート及びリーブ部が厚肉のため二つ以上の流れを生じます。よってウエルドラインは一ヶ所の線でなく融合ケ所が数カ所の発生をします。これは内側、外側の表面のみ冷されて出るもので内部は完全に融合一体になっています。塩ビ製(金属インサートなし)の給水栓ソケット25A(25mm)以上を購入することができますか。旭有機材製:13A(13mm)から25A(25mm)大三工業製:30A(30mm)から125A(125mm)で取り扱い販売しています。HITS継手のHITSキャップ(C)で125A(125mm)を購入することができますか。東栄管機製で取扱い販売しています。寸法は、下図を参照ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。ゲートバルブで耐熱用(50°C以上)を購入したい。ゲートバルブの流体の最高使用温度は50°Cです。50°Cを超える流体の場合は他のバルブをお勧めしています。旭有機材製のゲートバルブは、水や農水などの用途で使用されています。使用圧力」をご連絡ください。食品衛生法に適用の塩ビパイプを購入することができますか。6741一般管の40A(40mm)以上は鉛系の安定剤を使用していますので食品衛生法に適合しておりません。6742の水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ(VPW)13A(13mm)から150A(150mm)は錫系の安定剤を使用していますので、鉛系のものが含まれていません。6742管)をご使用ください。ご不明な点がありましたらご連絡ください。板フランジや溶接フランジなど、カタログに掲載されていない上水規格のフランジを購入したい。規格品以外でも可能な限り対応いたしますので「材質」「寸法」などをご連絡ください。販売していた商品ですが、現在は板(P)フランジ/パイプ孔なし/ボルト孔なし)から加工品で販売しています。ロータリーダンパーを施工設置する際に、ガスケット(パッキン)を準備する必要がありますか。流量調整用のロータリーダンパーは、フランジガスケット(パッキン)を1次側および2次側に設置してください。汎用バタフライバルブを流量調整用として使用される場合は、フランジガスケット(パッキン)は不要です。透明パイプに、VPやVU規格に相当するものがありますか。塩ビ透明パイプのVP(厚肉)とVU(薄肉)の白石製を販売しています。弊社最寄りの営業所へご連絡ください。白石製(アクアパス)の場合ストップバルブはRoHS規格の対象品ですか。15A(15mm)から50A(50mm)は、適合していることが確認されています。適合品一覧表」が掲載されています。ゲートバルブは水道協会の規格品ですか。合成樹脂製ソフトシール仕切弁)です。合成樹脂製ソフトシール仕切弁)です。100メッシュのストレーナーを購入したい。Steel)でのスクリーン付のストレーナーを販売しています。ヴイ・アイ・シー製では、PVCからの加工スクリーン付のストレーナーを販売しています。ダクト配管用のダンバーバルブで接続方式がソケット形の商品を購入したい。白石製のダンパーバルブを販売しています。50φから200φまでの7サイズで、グレー色(DVG)、アイボリー(DVI)、ダークブルー(DVDG)、透明(DVT)の4色27種類があります。お知らせいただければお見積りから承ります。ポンプの近辺で逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)バルブは使用できますか。ポンプの近辺で逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)バルブは使用しないでください。ポンプの近辺での逆止弁/ボールチェック(ボールチャッキ)バルブは、内部シール弁体のボールが揺動しやすく、本体(ボディ)のガイド(側面)とボールが微細な非常に速い機械的振動を起こすチャタリングや、液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象であるキャビテーションの発生により破損する恐れがあります。ポンプの近辺での逆止弁はスイングチェック(スイングチャッキ)バルブやウエハーチェック(ウエハチャッキ)バルブをお勧めしています。ダイヤフラムバルブ14型でJIS5K規格のフランジ形を購入したい。フランジ規格の寸法に対応していません。10Kフランジ規格寸法品にてご使用いただいています。VPパイプに鉛が含まれていますか。6741一般管の40A(40mm)以上は鉛系の安定剤を使用しています。6742の水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ(VPW)13A(13mm)から150A(150mm)は錫系の安定剤を使用していますので、鉛系のものが含まれていません。水道用ゴム輪形片受口直管(RRパイプ)HIVPWの40A(40mm)を購入したい。旭有機材製では販売していません。積水化学製で取扱い販売しています。HITS継手のHITS45°エルボ(45L)で13A(13mm)、16A(16mm)および30A(30mm)を購入したい。