問題点ホップを攪拌するために圧縮エアーをブローし固形化を防止していたが、湿度などの影響で撹拌機内にかたまりができ、問題になっている。攪拌機使用の圧縮エアーをパーティクルカウンターで測定、0.3μ以上の不純物が約3000個検出される。コンプレッサー室から攪拌機までの配管距離が長いため、結露した水滴が発生。改善1、コンプレッサー直後にM-120Aを設置。2、各撹拌機手前にSST-107AとMMD50を設置し完全な乾燥エアーを供給。毎年5月から10月にかけてできるかたまりが、設置後には発生せず順調とのこと。76-4TEL:0564-48-2411FAX:0564-48-6252お問い合わせホームへ│先頭へ│前へ戻る。