都心への大容量送電を可能にした。進めてきたが、1970(昭和45)年頃から気中絶縁機器に代わって、絶縁性能に優れたSF6ガスを用いたガス遮断器(GCB)やガス絶縁開閉装置(GIS)を開発してきた。定格電圧の高い300kVや550kVの遮断器は、初期には複数の遮断点を直列接続して高電圧化に対応してきたが、さらなるGIS機器の縮小化が課題となり、遮断点数の半減に向けて工場と研究所が一体となって開発に取り組んできた。従来二つの遮断点で構成していた遮断器を1点で構成するには、遮断性能を2倍に向上させることが必要で、その遮断性能検証を行うためには大規模で特殊な試験設備が必要となる。1点切りの遮断性能を達成した。2点切り遮断器を1点切りにすることで、GISの高さを低くすることが可能となり、300kV地下変電所を構成することが可能となった。これは電源の立地が困難な都心部に大量の電力を効率よく供給する上で非常に意義のある技術である。当初50kAであった遮断電流も63kAまで容量を増した。これには当社の固有技術であり、電流遮断時に発生するアークの熱エネルギーを電流遮断に活用するハイブリッドパッファー消弧方式が大きく寄与した。1点切りガス遮断機のコンパクト化に大きく寄与した。系統容量増加に対応して短絡電流の63kA化や定格電流の8,000A化などを実現した。550kV遮断器の1点切り化に際してはさらなる遮断性能の向上が必要となり、ハイブリッドパッファー方式に加えてデュアルモーション操作方式を開発した。これは従来の遮断器が接点の片側のみ動作させるのに対し、一つの操作機構で可動接点の駆動と同時に対向側の接点を逆向きに駆動するという画期的な構成となっている。これにより接点間の相対的な開閉速度を飛躍的に高めることが可能となり、1点切りGCBの実現に大きく貢献した。近年、他社でもデュアルモーション操作方式を実施する事例が増えており、当社の先見性を象徴する事例となっている。1点切り遮断器はGISにも採用され、敷地面積の大幅な低減に寄与している。