今日は11kWスクロールコンプレッサーの点検に伺いました。5.5kWの圧縮機を2台搭載しているコンプレッサーですが、下段の圧縮機にエラーが発生していて回っておらず、上段の圧縮機のみで運転が繰り返されていました。原因はマグネットスイッチの疲労劣化でした。接点が入らないのでエラーになります。スクロールコンプレッサーやレシプロ機等、運転・停止を繰り返す機では接点の劣化は必ず発生してしまいます。定期的な修理を実施していれば、故障前に交換修理のご案内が可能になります。修理実施までに上段機に負担が掛かってしまいますので、至急部品を準備して交換に伺わせていただきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。technology.。