文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。2020年1月31日ページ番号:369360設置と適切な維持管理を!住宅用火災警報器は、消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられています。設置・維持の基準が定められています。効果は?一般的に火災は就寝時間帯に多く発生します。住宅における火災は、速く拡大するため、逃げ遅れによる死亡が多く起こります。火災は、一旦起きてしまうと数分程度で天井まで達し、消火器で消し止めたり、避難することが難しくなります。設置すると、火災が大きくなる前(2、3分まで)に警報音などで知らせてくれ、消火したり、安全に避難する事ができるのです。住宅火災による死者数は、平成27年には大阪市で24人(放火自殺者等を除く)となっており、このうち約7割が逃げ遅れによるものとなっています。全ての住宅が対象です。設置が免除される場合があります。感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。(全ての場所に設置できます。感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に設置できます。・電池タイプ定期的に電池を交換(約10年に1度が目安)するタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音などで知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。・家庭用電源タイプ(100ボルト)配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。省令などによる規格に適合するものと定められています。感度やブザーの音量など国の定める技術上の規格に適合したものには適合表示(検定マーク)が付いていますので、購入の目安としてください。(検定マーク)なお、従来のNSマークが表示されているものは検定品と同等の性能を有するとして、平成31年3月31日まで販売が認められています。誰が取り付けるの?住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。どこに取り付けるの?住宅用火災警報器の設置場所は、市町村の条例で定められています。使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)また、3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。ダウンロード(無償)してください。天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。警報器の中心(感知部)を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60センチメートル以上離します。(熱式の場合は40センチメートル以上となります。天井より15から50センチメートル以内に警報器の中心(感知部)がくるように設置します。・エアコンなど吹き出し口付近の場合エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離して設置します。日頃のお手入れは?定期的な点検で電池切れなどに注意しましょう住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや機器の寿命などで、火災を感知しなくなることがあり、危険です。鳴動するかテストしましょう。電池タイプの住宅用火災警報器で、定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。電池が切れそうになると、音やランプで知らせてくれますので、交換してください。点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。次の場合には作動試験を必ず行いましょう。※警報音はメーカーや製品によって異なります。)・作動試験やお手入れの際、転倒や落下などにご注意ください。交換期限について住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。前述した点検で正常に作動しなかった場合も交換が必要です。(※)自動試験機能とは、正常に作動していることを自動的に試験し、故障があれば音またはランプ等の表示で知らせる機能です。※警報音はメーカーや製品によって異なります。)・作動試験やお手入れの際、転倒や落下などにご注意ください。ダウンロード(無償)してください。