[1.5kVA]CVCF型常時インバータ方式(*)採用、停電時の無瞬断バックアップはもとより、入力電圧変動や瞬時停電などに対しても、負荷には常に安定した正弦波の電力を供給し、電源環境に左右されない、高信頼な電源システムの構築が可能です。入力電力(電圧、周波数)の変動にかかわらず、インバータ制御により、負荷には常に一定電圧かつ一定周波数の電力を出力する方式。ノイズ・サージなどの発生に対しても、負荷には常時、正弦波の定電圧・定周波の高品質・高精度のクリーンな電力を継続供給。2バイパス回路標準装備バイパス回路により電力供給を二重化。UPSの保守時や万一の故障によりUPSが停止したときでも負荷の無停止化が可能。PFC(力率改善)回路を装備。入力力率をほぼ1に保つとともに、電源高調波を抑制して電源系統への悪影響を抑えることで、同じ電源ラインに接続された他の電子機器などの誤動作などを防止。4タワー型、19インチラックマウント双方に対応2U(88mm)サイズで高密度実装のラックシステムに最適。5長寿命バッテリ&寿命判定機能搭載ランニングコストと交換工数を削減する長寿命バッテリ(約4~5年)を搭載。寿命判定機能搭載により交換時期の目安の把握が可能。増設バッテリーにより30分、60分のバックアップ時間延長が可能(1000VA、1500VAモデル)。入力:...平行2極アース付き出力:...平行2極抜け止め型×4個10ネットワークユースに対応するさまざまな電源管理アプリケーションa)電源管理ソフトコンピュータのシーケンシャルなシャットダウンや、Webブラウザでの状態監視が可能。SNMPエージェント機能も搭載。b)インターフェースボードSNMP、HTTPエージェントとシャットダウン機能を併せ持ち、ネットワーク経由でのシャットダウン機能を提供。単位:mm画像をクリックすると拡大表示されます。単位:mm画像をクリックすると拡大表示されます。単位:mm画像をクリックすると拡大表示されます。約60※寸法、重量にSRU本体は含みません。SRUが万一故障した際も、負荷のコンピュータなどを停止させることなく、UPSの交換作業が行えます。入力トランスユニットをSRUの入力側に設置し、その100V出力コンセントにSRUを接続して使用します。*未使用の出力コンセントは商用出力となります。SMT-HB152-R-21を19インチラックに取付(EIA規格)。SRU-***ACタイプ用。入力ケーブル用変換ツイストロック変換アダプタ1個添付。価格表は本表記載の標準品についてのみ適用します。含め、作業や工事が必要な場合は、別途費用となります。UPS用ソフト及びI/Fボードのインストールなどの設定が必要な場合は、別途費用となります。記載内容は製品改良のためお断りなしに変更することがございますのでご了承ください。掲載商品の色合い等は、実際の商品と異なる場合がございますのでご承知おきください。標準価格ページの先頭へUPS製品のお問い合わせやカスタマイズのご相談はこちらお客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。