いずれの負荷にも,電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具は含まないものとする。二つの低圧屋内配線は,金属管工事により絶縁電線を同一管内に収めて施設されていて,同配管内に接地線は含まない。{A}\)の電圧相の電流値は平衡しているものとする。解釈」に基づき,この絶縁電線の周囲温度による許容電流補正係数\(k_{1}\)の計算式は下式とする。絶縁電線を金属管に収めて使用する場合の電流減少係数\(k_{2}\)は下表によるものとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。\\\hline\end{array}\]この表において,中性線,接地線及び制御回路用の電線は同一管に収める電線数に算入しないものとする。周囲温度による許容電流補正係数\(k_{1}\)の値と,金属管に収めて使用する場合の電流減少係数\(k_{2}\)の値の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。{[A]}\)の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解釈から絶縁電線の許容電流を計算する,実務に近い内容となっていると思います。A}\)になるかどうかを分かる方は少ないかもしれません。【解答】(a)解答:(2)問題に合わせて回路図を描くと図1のようになる。図1より,単相3線式の中性線には電流が流れないので,本問の電線管の導体数は\(4\)となるので,電流減少係数は\(k_{2}=0.63\)となる。[H27:問13]三相交流の容量及び消費電力に関する計算問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。