下の穴からボコボコ異音がする】って依頼が舞い込んできました。下の穴ってのが土間排水口やったらトイレのつまりではなく排水管のつまりって事になります。なってくると高圧洗浄機の出番って事になるんですが実はこの現場は時間帯で車が入ってこれる時間はありますがいつでも入って行ける訳じゃありません。ドレンクリーナー】(本館サイト)まずは状況確認から【ドアには故障中の貼り紙が...】この貼り紙を見る限り2階のトイレは使えてるって事みたいです。トイレのドアを開けるとそこは汚物の海でした。土間排水口も開けっ放しで2階からの汚物が逆流していました。土間排水口を上からパッと見るとこの状態でトイレを流すと更に溢れてきます。状況が状況なんで高圧洗浄機を使って洗管作業をするのか?ドレンクリーナーを使って通管作業をするのか?って感じなんでとりあえずお店の外に出て排水桝を探しました。言ってもビルなんでいきなり最終桝になります。最終桝に流入する排水管が多く現時点でトイレは詰まってますから特定が難しい状況でした。これが汚水管ってのがハッキリと確認出来てたらポータブルの高圧洗浄機を使って洗管作業しても良かったんですが絶対に間違わない電動フレキシロッダーを選択しました。土間排水口から10mmのワイヤーを通せば楽勝と思いきやワイヤーが入って行きません。薄手の手袋をしてたんで土間排水口に手を突っ込んで確認するとワイヤーが通せない土間排水口でした。土間排水口からワイヤーを通せないんで洋式便器を外しました。【トイレの排水管からワイヤー】2つ目のペーパーか継手かハッキリしない手応えを越えた瞬間から土間排水口から水が引いてきました。【トイレの汚物掃除】そのタイミングでホースで水を流しながらトイレの汚物掃除をして行きます。流れてる間に再度最終桝を確認してどの排水管から出てくるのかを確認しました。便器をズラしてトイレ内を綺麗に掃除して行きます。便器を倒して反対側も掃除をしています。【ワイヤーが最終桝に到達】トイレが綺麗に掃除出来たタイミングで土間排水口から水が溢れてきたんで再度電動フレキシロッダーCREを使ってワイヤーを最終桝まで通しました。SS594BAKLってタンクでした。このトイレタンクは水漏れを起こしても山川設備に連絡を下されば即日対応が可能なタンクです。CS595BMって品番なんですがBMってリモデル便器やった様な気がするんですが記憶違いやろか?200芯やからリモデル便器じゃなくても良いと思います。【トイレの復旧作業】トイレの掃除も通管作業も終了したんでトイレの復旧作業に移ります。その間も土間排水口からは通水テストをしています。【作業後の写真】トイレの復旧作業が完了したらトイレットペーパーを流す通水テストをして作業は終了です。まとめそんな訳でいかがでしたか?次回同じ依頼内容が来れば最終桝から高圧洗浄機を使って洗管作業をして行きます。(覚えてたら...)ただ、その方法だと便器を外さないからうわべはトイレの掃除が出来ますが便器のしたは汚物だらけのまんまなんで臭いもばい菌もって感じです。今回は店舗さんがアルコール除菌を用意してくれてたんで便器の裏側も除菌しとります。汚水管の通管作業に電動フレキシロッダーCREを使ってしまうと当然マシンもワイヤーも除菌洗浄しなきゃいけないんで面倒です(苦笑)現場からは以上です。【2階客席のトイレから水が溢れる】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【その影響なのかトイレ真下の倉庫の天井から水漏れしている】って感じです。ちなみに【現在天井の水漏れは治まっている】らしいです。】って依頼が舞い込んできました。『また戻るのぉ~(苦笑)』なんて言いながら天王寺に戻るんですが、実は良い事も発見出来てるんです。いつもなら遠くの駐車場に止めてもちゃもちゃ歩かなアカンかったんやけど今日はその駐車場がいっぱいで結構ビルに近付けたんです。駐車場が近いとテンションが上がって良い仕事が出来ます。パントリー下の雑配水管から水漏れが発生している為、修理依頼お願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【水を一気に流すと水漏れする。配管に劣化あり】って感じです。分からん写真と共に送られてきた水道メンテナンス会社経由の案件なんですが『排水の詰まりちゃうかなぁ~』なんて思いながら現場に向かいました。至急修理お願いします】って依頼が舞い込んできました。摂津市で排水管の定期清掃をしてて片付けてるタイミングで連絡がありました。『30分以内に到達出来そうです』と返事しました。昼のピーク前に対応すればお客様も喜んで頂けるのでちゃっちゃと片付けて現場に急行しました。記事を読むトイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...大阪市生野区桃谷より【トイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...】って依頼が舞い込んできました。この案件は少し面白くって外の犬走りが汚物で溢れかえってるのに気付いてからトイレつまりに気付いたパターンです。2階のトイレって排水管が詰まってもなかなか気付かないもんでしてトイレつまりあるあるの1つとなっています。【要冷台下冷蔵庫の排水管が詰まっておりホールが水浸しになる】って依頼が舞い込んできました。要冷台ってのは良く分かりませんでしたが、とりあえず冷蔵庫の排水管が詰まってるって事は理解出来たんで現場に急行しました。言うのも冷蔵庫の排水ってドレン排水なんでそんなに水が出てくるもんじゃないんです。それが詰まって溢れた水がホールを水浸しにしてるって事は『まあまあヤバい状況やねんなぁ~』って思いました。店舗様から『ドリンクバー排水つまり』の依頼が舞い込んできました。ビルインの飲食店の2階なんで階下漏水の可能性も出てくるんで我々業者から言わせると『営業してる場合とちゃうんやけどなぁ~』って思うんですが実際はドリンクバーの排水つまり位で営業をストップした店を見た事がありません。グリストラップから水が溢れてる状態です】って依頼が舞い込んできました。連絡が入ったのは13:06なんですが『16:00以降じゃないと店の人は出勤してない』って話です。『って、事は詰まって溢れたんは昨日って事やなぁ~?』って感じなんで正直『大した事無いんかなぁ~』って思いました。【女子トイレ詰まりです】って依頼が舞い込んできました。施工事例を紹介してるんですが、今回は初めてこのサイトを見た方より何度も確認しに来てる方へに向けての記事となります。TOTOのSH230BAのトイレタンクの流し方について山川設備的な考えをお伝えして行きます。『そもそも特別なトイレの流し方ってあんの?』って思われる方も居てると思うんですがまとめでしっかりとお伝えして行きたいと思います。便器脱着トホホパターン大阪府箕面市瀬川より【お客様男子トイレ大便器詰りで流れない】って依頼が舞い込んできました。逆に言うとトイレ大便器が外せたら世の中のトイレつまりの案件はほぼほぼなくなるんじゃね?って感じなんで是非とも参考にしてみて下さい。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。