宝塚市の雨漏り修理や屋根修理!愛の現場レポート!宝塚市で頂きました雨漏り修理や屋根修理!愛の現場レポートです!私共の修理経験や技考察の全てを何時もお伝えしております。宝塚市の皆様、その節は本当にありがとう御座いました!私共、屋根工房きのしたは昭和38年創業。職人で構成された工事店です。ホームページは2011年6月から更新し続け、皆々様が末長く安心できる現場調査と修理費用の御提案を何時もお届けしています。雨漏り調査や屋根修理調査を御依頼頂いた際には、職人の責任者が直接に調査致しますのでその場で直る様な場合はその場で御直ししております。御老輩の御家庭や子育て中の御家庭を初め本当に沢山の御信頼を紡がせて頂いております。宝塚市にてサンルーム屋根の雨漏り調査にお伺い致しました。今回の雨漏り箇所はサンルームの軒側です。サンルーム自体に目立った損傷も無く現状でここからの漏水は考え難いですね。塗装も昨年施工したばかりですので大きな問題は無いと思います。立地が山間に位置しておりますのでサンルームの樋の詰まりが見受けられました。経年による落ち葉の堆積や空気中の不純物の堆積。それらが引き起こすオーバーフローによる雨漏りとお伝えさせて頂きました。本日二件目となる屋根修理調査にお伺いしておりました。先ほどの現場からは近く、ご都合が合いますと大変助かります。m(__)m塩焼き瓦の修理調査となりますが50年経過していても立地環境にもよりますけどまだまだ使用できる建材は幾らでも御座います。こちらの現場調査もそれに準じます。壁際の水流の処理が上手く行っておりませんのでここには水切りをさらに施設する必要がある事と棟瓦は立面でございますから、風雨の影響を一番受けてしましますので積み直しが必要ですね(^^;)総じて、修理工事で全然大丈夫で御座います。宝塚市へと雨漏りの調査にお伺い致しました。二階の雨漏りは台風の際漏れていたとの御報告でしたので棟瓦の劣化も勿論ではありますが軒先瓦の割れ。ここに風圧により水流を変えられますと簡単に部屋内部に雨水を侵入させてしまいます。処置として鋼板を切って差し込みました。(^^;)一階部分の雨漏りは波板と壁面のシールも疑いますがやはり壁面の大きなクラック(ひび割れ)こちらが今回の雨漏りの主たる原因で御座います。何れに致しましても軽度な原因で良かったですね。結果的に今回の台風13号は関西には来ませんでしたが、その前に雨漏りの応急処置を施しました。写真の赤丸で囲っている場所が今回雨漏りしている場所です。雨漏りの原因は瓦屋根の頭頂部の棟という部分です。正確には隅棟といいまして、よく雨漏りする箇所で御座います。ルーフィングとステンレス線を使って一次的にですが止水処理を致しました。宝塚市へ瓦屋根の雨漏り調査にお伺い致しました。漏水箇所は二階の和室天井ですと案内して頂きました。屋根に上り点検させて頂きます。隅棟瓦からの雨漏りです。主な原因は面土漆喰の塗り過ぎに起因しております。谷瓦直下の漆喰も塗り過ぎておりますのでこちらも撤去させて頂く御説明となりました。今から5年程前に外壁からの雨漏りを御直しした施主様から連絡がありました。写真の赤丸が当時、壁面クラックにシールした箇所で御座います。喜んでいただきまして、御信頼も頂きました。今回は他箇所の壁面にもクラックが出て来たという事でしたので壁面全面の塗装を御希望されております。クラックを起こしている原因ですが、少し盛り土の影響があると思われます。カット→プライマー→ウレタン→カチオン→均し→玉吹き→ローラーカットそれから塗装。この様な感じで対応して頂ける塗装屋さんをご紹介させて頂きました。5年だけとはいえ、雨漏りが直って良かったです。この度も私共に御信頼を置いて下さいまして誠にありがとう御座いました。皆様何時も有り難う御座います。本日は、大阪府高槻市と兵庫県宝塚市にて雨漏りの診断と応急処置工事をさせて頂いておりました。高槻市のベランダ雨漏りの主な内容です。今回のベランダ雨漏りの原因の一つにドレン・排水口の劣化が挙げられます。この部分は大量の雨水が集中する箇所でありますので、雨の中に混入している不純物が防水塗膜を徐々に削り取って行きます。雨水が一度入り込みますと、この箇所のすぐ下に雨漏りが発生する場合もありますが、そうでなく内部にもう一層のアスファルト防水などの層がある場合などは雨水の侵入地点と漏水地点が掛け離れている場合がありますので注意が必要です。調査する時は先ずはドレン・排水口の劣化を疑うのがこのケースの雨漏りの基本となります。この写真は劣化した塗膜の写真です。水捌けの悪い箇所は他の部位より先だって劣化の進行が早まります。その原因は防水塗膜の強度にもよりますが、一番の原因は熱膨張による物ではなくて塗膜の溶解が乾燥している部分より早期に発生するからと考えられます。よって今回は笠木・防水・ドレンの強化の御提案となりました。どれ一つ抜かしても雨漏りを完全に止める事は出来ません。隅棟瓦が崩落して埋まってしまったトンネルから雨漏りしている屋根の応急処置をしておりました。アップにしてみますね。写真のオレンジの丸の部分が雨水が入ってくる侵入地点です。雨水は赤矢印の様に流れて来ますので、その流れを止められますと瓦の隙間から雨水が溢れて仕舞います。😉トンネルを開通させて尚且つ防水紙に応急処置をさせて頂きました。これで大丈夫で御座います。😉また、もう一つの雨漏り箇所は後付けで施設されました、アルミテラスボルトからの雨水の侵入です。こちらもアップで見てみましょう。僅かながらですが雨水が流れている跡と、その雨水が壁に打ち込んでいるボルトに干渉している事が解ります。😉この雨水を止める為にアルミテラス床と壁面との隙間をシールさせて頂きました。これで雨漏りは直ります。この度は私共に御信頼を置いて頂きまして誠にありがとう御座いました。宝塚市にてステンレス樋の詰まりを改修させて頂いておりました。