個別検定を受け、合格したものでないと使用することができません。(検定に合格したものには、合格した旨の表示をすることが定められています。年1回以上、容器の内外面の掃除及び自主点検を実施し、記録は3年間保管しなければなりません。圧力容器の構造等を変更する場合は、再度個別検定を受け直し、合格したものでなければ使用することができません。作動するように調整しなければなりません。安全弁が2個以上ある場合において、1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整した場合は、他の安全弁を最高使用圧力の3%増以下で作動するように調整することができます。圧力計は、最大目盛が最高使用圧力の1.5~3倍で、最高使用圧力の位置に見やすい表示があるものを使用しなければなりません。圧力計の内部が凍結、または80°C以上の温度にならない措置を講じなければなりません。管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。弊社取扱いコンプレッサ等は「移動式」であるため、規制が大幅に緩和されましたが、当該監督署の求めがあった場合には弊社担当営業所にお申しつけください。レシーバータンク内容が0.04m3未満のものは、第2種圧力容器対象外となります。▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。