解釈」に基づく,住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一部である。住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。\)以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は,この限りでない。a.屋内配線は,当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。c.屋内配線には,簡易接触防護措置を施すこと。d.電気機械器具には,簡易接触防護措置を施すこと。\)して施設すること。\)及び過電流遮断器を施設すること。g.電気機械器具に電気を供給する電路には,電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解釈第143条からの出題です。\)まで上げて良いという説明になっていると思いますが,これは,近年容量の大きい電気機械器具を使用することが多くなってきているため,経済的に対地電圧は高くすることが望ましく,このような例外規定が設けられているということになります。解答:(2)(ア)電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一の通り,「2kW」となります。(イ)電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のロの通り,「300V」となります。(ウ)電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のホの通り,「直接接続」となります。(エ)電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のヘの通り,「開閉器」となります。<電気設備技術基準の解釈第143条(抜粋)>住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。電気を供給するものであること。電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、(イ)300V以下であること。