この部分が詰まっておりました。アルゴン溶接されていましたので切削して雨水を通しました。内径2寸のドレンの雨水を飲む量はおよそ60m2(あ、これは経験則です)Φに余裕はある物の洗濯器具や備品で詰まる事もあります。樋の新設の際にはメンテナンスのし易さも重要で御座います。́)ゞ何時も御信頼をお寄せ頂き有難く思っております。本日の日曜日は、デザイナーズハウスの雨漏り診断に行っておりました。数年前に施した陸屋根の防水は脱気筒もメッシュも入っているので大丈夫です。当時の窓廻りのシーリングも機能しており特に問題は御座いません。明かり取り下のアルミアングルがコの字型ですのでこのアングルの中を通って壁内部、室内へと雨水を誘引しておりました。雨仕舞いを考えて竣工していく際に、保護モルタルの前にこの明かり取りを先に取り付けなければならなかった為の雨漏りですが、対処方法はそれ程難しく無く、コの字のアングルとガラス面を小さく切断して壁との縁を切ってしまえば、長年うっとうしかった雨漏りと決別出来ます。当店は、中々直らない雨漏りも理にかなった工法と費用で何時も御対応しております。