次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。電気機械器具は、屋内配線と(ウ)直接接続して施設すること。電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の(エ)開閉器及び過電流遮断器を施設すること。過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。次に適合する場合は、この限りでない。電気機械器具に電気を供給する電路の電源側に、次に適合する変圧器を施設すること。絶縁変圧器であること。定格容量は3kVA以下であること。1次電圧は低圧であり、かつ、2次電圧は300V以下であること。(イ)の規定により施設する変圧器の負荷側の電路は、非接地であること。[H25:問9]電気設備の技術基準への国際規格の取り入れに関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。