<電気設備技術基準の解釈第29条(抜粋)>電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に(イ)絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が(ウ)15mA以下、動作時間が(エ)0.1秒以下の電流動作型のものに限る。[H25:問5]アークを生じる器具の施設に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。