説明文の通り,短絡容量を増大させると遮断器の遮断容量を大きくしなければならず,電力系統は短絡容量の抑制対策を行う必要があります。短絡容量を抑制することで系統の信頼度が低下する,コストがかかる等のデメリットもあります。1発電機や変圧器などに高インピーダンス機器を採用するインピーダンスを大きくすることで,短絡電流を抑えることができますが,電圧変動率や安定度が低下する,負荷損が増加する等のデメリットがあります。2送電線に直列に限流リアクトルを設置する限流リアクトルを設置することで,短絡電流を抑えることができますが,無効電力損失の増加,安定度の低下等のデメリットがあります。3変電所の母線分離運用を行う母線分離運用を行うことで,並列回路数が少なくなり,系統のインピーダンスが増大しますが,安定度が低下します。\)を設置する同一構内に交直変換装置を設置する方法で,間に直流を挟むことにより交流系統を分割して短絡電流を抑えることができますが,安定度が低下し,設置コストがかかるデメリットがあります。5現在採用されているよりも上位の電圧階級を導入し,既存の系統を分割する電圧が高くなることで,電流を抑えることができ,安定度も工場しますが,コストが非常にかかります。