自分の身を守りましょう!・まず、身の安全を確保してください。(棚や棚の上に載せてあるものが落ちてきたりするので、揺れがおさまるのを待ちましょう。火の始末をしましょう!・ガスを使用しているときは、揺れがおさまってから器具栓を閉めてください。・ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたときは、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。(ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。販売店か緊急時連絡先に連絡してください。・避難するときは、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めてください。※家屋等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願い申し上げます。停電中は換気扇などが動かず、CO中毒事故が懸念されます。十分にご注意ください。小型瞬間湯沸器は燃焼量が大きいため、使用中ずっと窓を開けるなど、換気が十分に確保されている状態でご使用ください。※換気が十分に確保できないときは、使用しないでください。停電中は照明不足によりガス器具がよく見えないため、操作は十分にご注意ください。100Vの電源を使用している器具は、停電中は使用できません。ガス給湯器は停電により出湯温度、ふろ温度などが初期設定値に戻ってしまいます。停電後、最初にガス給湯器を使用されるときは、必ず出湯温度などの設定値を確認してください。長時間の停電や電気ブレーカーを落とすと給湯器の凍結防止装置(電気ヒータ)が働きません。凍結の恐れがあるときは、給水元栓(水導栓)を閉めて、給湯器の水抜きを行ってください。水抜きの方法は、給湯器の取扱い説明書で確認してください。ガス臭いと感じたらLPガスは本来、無臭ですが、ガスが漏れた時にすぐに気づくように、ガス特有の臭いをつけています。ガス臭いと感じたら、以下の手順で緊急の連絡先かLPガス販売店に連絡してください。スイッチにも絶対手を触れないでください。電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。「緊急時の連絡先」に連絡してください。1.「お名前」「ご住所」「ご近所の目標」「その場の状況」をお知らせください。2.「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。安全確認が済むまでガスは使用しないでください。・緊急時の連絡先は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。・緊急時の連絡先は、24時間無料で対応しています。次の場合はガスを使用すると危険です。ガス漏れやガスの臭いがしていないかを確認!ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使用せず器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めて、LPガス販売店か緊急時連絡先に連絡してください。ガス器具に損傷がないかを確認!ガス器具が損傷していたときは、ガスを使用せず器具メーカーに修理を依頼してください。余震や停電に注意してお使いください。ガスがしゃ断された場合は、ガスメーターの表示を確認し復帰を行ってください。「圧力が低下した時」や「大量漏えい」のしゃ断表示の場合は、LPガス販売店の点検を受けてください。・ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたとき、自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。・地震で配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的にガスをしゃ断します。