【厨房内カウンター手洗場排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。新大阪駅構内の店舗さんなんですが、この現場は何度も排水詰まりを起こして緊急対応しに行ってます。誰も行きたくないのか山川設備に連絡が入りました。客席の手洗い場が詰まってる】では、この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。手洗場詰まり】パラッパッパッパー♪現場に到着すると厨房内にある手洗場は詰まってて流れなくなってます。溢れそうになってるんですが『これ、コーヒーを流してるよね?匂いがコーヒーなんだけど?』って感じです。手洗場の下を確認すると『壁かぁ~』って感じで床排水じゃなく壁排水なんが確認出来ました。排水トラップの下にバケツを置いて(てか持ってる)排水トラップの解体撤去をして行きます。手洗場の水が出てくるハズだから...汚い水が出てくるハズだから...平パッキンだけは救出したい(大汗)【コーヒーを混ぜるヤツ?】いやいや、コーヒーを混ぜるヤツが出てきました(爆笑)しかもU管の形で固まっています。実はこの時点では簡単な工具しか持って来ておらず『ドレンクリーナー取りに行くのめんどくせぇ~!』って感じで排水管が詰まってるにも拘わらずマイナスドライバーで掻き出そうとしました。排水トラップを元通りにして通水テストをするとU管からの水漏れが発生します。排水口からコポコポ音がするんで『ダメだ!排水管が詰まってる!どっちゃみち車に戻らなアカンわ(号泣)』って感じです。【U管もキセル管もボコボコ】U管もキセル管もボコボコなんでこのタイミングで交換する事を決断しました。【電動フレキシロッダーFREでの通管作業】この壁の中の配管がセンス無く曲がりが多いんで10mmのワイヤーは使えません。従って8mmのワイヤーを通して行くんですが『メイン管は遠いぞ!(IWGPは遠いぞ!のパクリ)』って感じで通管作業をしました。排水管も持ち上げないと逆勾配なんでこっちに水が出てきます。『片手ホース、片手iPhone、排水管を持ち上げるんは?ワシゃアシュラマンかっ!』このホースもコーヒーマシンの下から取ったんで熟女の店員さんに止水バルブの開閉は助けてもらいました。復旧&通水テスト【排水トラップを復旧】U管とキセル管を加工施工して排水パイプを取り付けて行きます。通水テストをして排水の流れと水漏れの確認をして行きます。片ツバ管を少し切ったら抜群の勾配になったんで流れも順調で排水パイプも水漏れしませんでした。まとめそんな訳でどないでしたか?誰も行きたがらない難航現場が最近多いんですが今回も無事に解決出来ました。お店の人もその辺を察知してるのかやたらと協力的でやりやすかったです。何度も排水詰まりの予防方法をレクチャーしてたんですが、まずは流しちゃいけない物を流さない事が先決です。【厨房の排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。『もの凄いざっくりした依頼内容やなぁ~』って思いながら現場に急行します。言えば最近呼ばれてなかったんですが一時、毎週の様に依頼があった店舗さんです。厨房内の状況が全く思い出せなかったんで駐車場から最低限の工具だけ持って調査をしに行きました。再度水漏れ、異臭発生】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【同症状と思われるが、特定は出来ない。