\)台の発電機を回転する一軸方式のガスタービンと排熱回収ボイラの制御システムに関する記述である。\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。ガスタービンの運転で重要な制御はガバナ制御と燃焼温度制御である。\)を制御するが,蒸気系の出力応答性が遅いためガスタービンの応答を敏感にする必要がある。\)設定されることが多い。ガスタービンの出力上昇過程では,燃焼温度が定格温度を超えて過剰に上昇しないようにガスタービンの出力を制御しなければならない。排熱回収ボイラはガスタービンの排気を熱源とする自然循環ボイラであり,バーナなど助燃設備がない場合はドラム水位制御が主な制御である。\end{eqnarray}\]【ワンポイント解説】コンバインドサイクル発電の制御に関する問題です。運転に関する内容で専門的な領域ですが,系統図をきちんと理解していれば,十分に対応できる問題と言えます。1.コンバインドサイクル発電コンバインドサイクル発電は,ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた方式の発電であり,ガスタービンの高温排熱を排熱回収ボイラで回収し,蒸気タービンで発電します。\)%)に比べ格段に高く,近年は耐熱材料の採用によるガスタービンの高温化により,約60%程度まで上昇しています。【解答】(1)解答:ヨ題意より,解答候補は(ハ)給水圧力,(ニ)蒸気温度,(ト)給水流量,(チ)蒸気圧力,(リ)燃料圧力,(ヌ)空気流量,(ヨ)燃料流量となると思います。空欄(1)ではガスタービンの内容を出題しているので,図1より,該当するのは燃料及び空気に関する選択肢のみになります。ガスタービンのガバナ制御は燃料流量を調整します。(2)解答:ヘ題意より,解答候補は(イ)大きく,(ヘ)小さくとなると思います。\)」の通り,速度調定率は周波数変化に対する負荷変化の割合の逆数を表したもので,速度調定率が小さいほど応答を敏感にすることができます。\)段翼入口ガス温度となると思います。\)段翼入口ガス温度で,タービン翼が熱に耐えうる温度上限があるため,管理する必要があります。(4)解答:ヌ題意より,解答候補は(ハ)給水圧力,(ニ)蒸気温度,(ト)給水流量,(チ)蒸気圧力,(リ)燃料圧力,(ヌ)空気流量,(ヨ)燃料流量となると思います。ガスタービンでは温度が上がりすぎない様,空気流量を制御します。(5)解答:ト題意より,解答候補は(ハ)給水圧力,(ニ)蒸気温度,(ト)給水流量,(チ)蒸気圧力,(リ)燃料圧力,(ヌ)空気流量,(ヨ)燃料流量となると思います。[R01:問3]電力系統の短絡容量に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。