おける質問等について2017-08-04平成29年5月に開催しました標記講習会にて受講者様より頂戴しました「排煙設備」と「防火設備」についての質問事項を皆様へもご周知させていただきたく、本コラムにて下記に掲載します。Q1.排煙設備で「排煙口の検査は3年間で全数検査をする」と記載してあるが、排煙口の風量測定は3年毎ということなのか?毎年測定すると聞いていたが?A1.排煙口については3年毎で全数の風量測定検査を行い、排煙機については毎年の風量測定検査が必要となります。実施Q2.防火戸のくぐり戸は1枚とカウントしますか?A2.防火設備報告書の防火扉を扉の吊元を基本に下記の枚数で数えてください。あり、特定建築物での報告対象になります。サイトマップTOPへ戻る。