�h境�囟龋�40°C,相��穸龋�40%。所�送介�|中固�w�w粒�w�e含量不超�^�挝惑w�e的0.1,粒度<0.2mm。1、管道�x心泵不出水a、�M出口�y�T未打�_,�M出管路堵塞,流道�~�堵塞。b、��C�\行方向不��,��C缺相�D速很慢。e、�M口供水不足,吸程�^高,底�y漏水。f、管路阻力�^大,泵�x型不��。a、�z查,去除堵塞物。b、�{整��C方向,�o固��C接�。c、�Q�o各密封面,排除漏��。d、灌�M液�w并打�_排�忾y,排�M空��。F此�F象)。f、�p少管路��道,重新�x泵。2、管道�x心泵流量不足a、先按1.原因�z查。~�部分堵塞,水垢��e,�y�T�_度不足。d、�~�磨�p。a、先按1.排除。b、去除堵塞物,重新�{整�y�T�_度。c、���。d、更�Q�~�。3、管道�x心泵功率�^大a、超�^�~定流量使用。b、吸程�^高。c、泵�S承磨�p。a、�{�流量,�P小出口�y�T。b、降低。c、更�Q�S承。b、液�w混有�怏w。c、�a生汽�g。d、�S承�p��。e、��C超�d�l�徇\行。a、�固管路。d、更�Q�S承。e、�{整按5。5、管道�x心泵��C�l��a、流量�^大,超�d�\行。b、碰擦。c、��C�S承�p��。a、�P小出口�y。b、�z查排除。c、更�Q�S承。d、���。6、管道�x心泵漏水a、�C械密封磨�p。b、泵�w有砂孔或破裂。d、安�b螺栓松懈。a、更�Q。b、焊�a或更�Q。c、修整。V匾�或�h境比�^�碗s�r,�您�M量提供�O��D�和�����,由我��良邦泵�y的技�g�<�槟���核把�P。protected]友情�接:。