枝管等の通管洗浄希望】って依頼が舞い込んできました。電動フレキシロッダーCRE(ドレンクリーナー)を使った通管作業をして、高圧洗浄機を使った洗管作業をしたんですが、なかなか難攻不落の排水管でした。極論を言うと『グリストラップを含めた排水設備改修工事しかありません』って感じでした。【厨房排水配管が詰まった場合の通管方法を詳しく解説します。現場に到着すると厨房シンクに案内され『流すと床から水が溢れてくるんです』との事です。厨房シンクの下を覗くと排水蛇腹ホースが下に延びて排水管に差し込んでいるんですが目視で排水管から水が溢れているのが確認出来ました。棚が外せるタイプの厨房シンクだったんでお客様にも説明がし易いです。解凍中のシンクには蓋をしてあるんですが水が漏れて排水管に流れ込み、その僅かの水すら流れない状況で溢れていました。排水蛇腹ホースを抜いたらこんな感じで油脂の塊が溢れ出てくる状態です。グリストラップを確認してみる【グリストラップの状況】グリストラップを確認するとまさかの仕切り板が2枚とも無ければ掃除点検口の蓋もありません。それよりも何よりも店舗側からの上流側の排水管がパイプ1つ分落ちてるから排水管が半分グリストラップに浸かってる状態です。【グリストラップのバスケット発見】グリストラップの蓋を閉じて辺りをキョロキョロしてみるとグリストラップのバスケットはあったんですが敢えて設置してないみたいでした。バスケットも今の排水管に合わせて切られていたんで店舗側も排水管が落ちてる事は知ってるハズです。排水溝があるんですが浅すぎてこの埋設配管が繋がってるとは考えられない。グリストラップには1本しか排水管が流入してない。高圧洗浄するにも枝管に入るかどうかをチャレンジするより詰まってる排水管からアタックした方が確実と判断して電動フレキシロッダーCREを準備します。ホース長すぎやなぁ~』なんて思いながら10mmのワイヤーにドロップヘッドのセットで通管作業をして行きます。【奥の排水管に入ってた】1つ目の曲がりを越え2つ目の曲がりを越えた瞬間に全然違う方向からワイヤーの音がしました。製氷機のドレン排水蛇腹ホースが差してた排水管にワイヤーが入ったみたいです。『油脂の塊が凄くて弱い方に曲がったか...』って判断してアプローチを変更します。先ほどワイヤーが出てきた排水管が最上流と判断をしてそちら側に電動フレキシロッダーCREを移動させ再度排水管にワイヤーを通して行きます。何度か『抜けた!』って感じになったり『また詰まった!』ってのを繰り返し通水テストをしながら通管作業を続けます。途中でワイヤーを戻してみるとビニール袋が絡み取れました。厨房シンクの排水蛇腹ホースを繋いで水を流しっ放しにして通管作業をしてたんですが全開の水量で逆流してこなくなったんでドレン排水蛇腹ホースを戻して掃除をしました。【厨房シンク側もこの通り】とりあえず厨房シンクの水は全開にしても逆流してこない様には通管作業は出来ました。今思えばこの時点で帰れば良かったのに...元請けの水道メンテナンス会社に報告がてら状況を説明して高圧洗浄した方が良いと伝えます。『雨でも降るんとちゃうか?』って思いながら急遽高圧洗浄の準備を始めます。最近ハマってるノズルはこちら!3分の洗管ホースに後方6穴ノズルです。排水管に洗管ホースを入れたらいよいよ松本伊代...いよいよ洗管作業を開始します。【洗管作業を開始します】あっ!この写真だと排水管が落ちてるってのがよく分かると思います。最初はグリストラップの清掃はしないつもりでしたが下流側が流れなくなり水位が上がってきたタイミングで清掃もしました。お店のすくいん棒を借り油脂の塊を掬い取ります。厨房シンクに水を溜めて一気に流すとメイン管に水が溜まってるんで最後の方で逆流するんで防臭キャップの新設をしました。防臭キャップを取り付けて一気に流す通水テストをすると上流側も逆流したんで防臭キャップの新設をします。【作業後のグリストラップ】なんせ排水管が半分水に浸かってるから『これ以上は排水設備の改修工事をせな無理!』と結論付けて作業は終了です。洗管作業をしてて分かったんですが厨房入口にある土間排水口もグリストラップに流れ込みます。(ロゴの街の位置)【土間排水口に目皿無し】にもかかわらず土間排水口には目皿がありません。そりゃ詰まるよ(笑)まとめそんな訳でどないでしたか?結局管内カメラも入れれる状況じゃないから確認出来ませんが排水管の中の油脂の塊はグリストラップから上流側10mは除去しときました。そんな事よりも排水設備の改修工事をやらないとそのうちどこの業者も来なくなります。(2度と行きたくない)今まで何度も排水詰まりを起こしてて排水経路を知ってる人が来ずに山川設備に連絡来たんが全てを物語っています。排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。尼崎市の水道メンテナンス会社様からの依頼で【お客様からの依頼でトーラーや電気式高圧で対応するも抜けなかった...エンジン式の高圧で抜いてほしい...】との事です。【排水経路は分かっています】との事なんですが受付は何の排水詰まりか聞いてません。山川設備の施工事例を見て、高圧洗浄機の装備を見て連絡をくれたそうです。排水が詰まって逆流してくる】って依頼が舞い込んできました。床のタイルの状況は似てますがこのチェーン店は側溝があったんで床に水を撒いて掃除をする事が出来る店舗でした。考えたら超メジャーないつも行ってるチェーン店より厨房内は綺麗に掃除が出来ます。事実、比較すると厨房内は綺麗に掃除がされてました。『シンクの排水つまり』依頼が舞い込んできました。朝一から緊急で連絡が入ったんで行ったんですが結果的に言うと『何て事なかった』って話で山川設備の記録用の記事になります。簡単に言うと大量の水が厨房シンク下から出てきて、そのお店がつまりが多いからてっきりつまりやと思い連絡したみたいです。その後、冷静な人が解消させたみたいなんですがキャンセルする事をしなかったんで業者が到着しちゃったって話なんです。先日に同じ内容で行ったお客様の奥様の実家をご紹介頂けました。こちらのお母さん、家に他業者の安いチラシが入ってたらしく興味を持ったらしいです。娘さんに相談したら『ウチの旦那が業者さん(山川設備の事)に依頼したから良かったら紹介するわ!』って言われたそうです。【お客様の男性用トイレタンクの水が溜まらない】ってトイレタンクの修理依頼が舞い込んできました。トイレタンクの修理で水が溜まらないって症状はボールタップやダイヤフラムの故障か排水弁やフロートゴムの不具合が考えられます。後、変わったところではチェーンが切れてフロートゴムや排水弁に挟まるってパターンもあります。会社兼工場2階トイレの排水管詰まり和歌山市湊より【会社兼工場2階トイレの排水管詰まり】って依頼が舞い込んできました。何度かお伺いしてるお客様の案件でこの工場は1階のトイレが詰まったり2階のトイレが詰まったり交互に詰まります。毎回、高圧洗浄機を使った洗管作業で対応してて今回も高圧洗浄を希望されてました。掃除点検口より汚物が逆流】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【昨日の夜中に他業者さんが来て15mのワイヤーを通して10mのトコで何かに当たり通管作業出来なかった】との事です。【排水桝は分かってるんでそこからポータブルの高圧洗浄機で洗管作業をして欲しい】らしいです。女子トイレは正常排水中】って依頼が舞い込んできました。タンクレストイレの排水つまりは大きく分けて2パターンあります。1つは問題がタンクレストイレそのものが故障してるパターン。ワイヤーも入れました】って依頼が舞い込んできました。何で東大阪市の山川設備にわざわざ草津市のお客様が連絡してくれはるのかは分かりませんが3か月に1回の割合で草津市から連絡が入ります。今回のトイレつまり、トイレリフォームしてから僅か1か月で起こったそうです。【お客様トイレ詰まり】の修理依頼が舞い込んできました。前日の夕方に連絡があり『急ぎやから明日朝一でお願いします』って事やったんですが『急ぎやのに今すぐじゃないんや』って思いました。トイレ修理で1番多いのがトイレつまりの案件です。山川設備ではトイレつまりの原因がトイレットペーパーの流し過ぎや汚物なら95%ローポンプ作業で解消させちゃうんで白羽の矢が立ったみたいです。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。