省エネ・高精度という相反する技術を両立インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。オリオン機械独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。高精度制御±0.1°C※を実現シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。格段に用途が広がりました。負荷及び周囲温度安定時。液温制御範囲5~35°Cと幅広い用途に対応。使用可能な周囲温度範囲※を-5°C~+43°C(水冷式は+2°C~)に拡大。過酷な環境での使用が可能となりました。周囲温度が5°C以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。ケーブル一本で手軽に接続可能です。リモコン・ヒーター・通信ソフト等、お客様の用途や設置環境に合わせてお選びください。CE対応も受注生産可能です。スイッチON時のみ優先」が選択できます。運転可能な機器の運転を継続「する」、「しない」が選択できます。警報発生時、ブザー音の「有」、「無」を選択できます。(ポンプ自動運転)の「有」、「無」を選択できます。停止中も液温を設定温度に保つよう、ポンプを自動運転させる機能の選択ができます。省エネ運転モード冷却負荷が40%以下の場合、圧縮機を停止させ、さらに省エネを図る機能の選択ができます。低騒音運転モードファンの最大回転数を40Hzにし、運転音を抑える機能の選択ができます。59/60空冷機は冷水温度20°C、周囲温度32°C、水冷機は冷水温度20°C、冷却水温度32°Cでの運転時。冷却能力は、表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。冷却負荷が少なく圧縮機がON/OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。しゃ断器を内蔵しています。本機で使用する液体(冷水)は清水及び濃度30~40%の工業用エチレングリコール水溶液を推奨します。工業用エチレングリコールはオーロラブラインまたはナイブラインZ-1を使用して下さい。純水の場合は、電気伝導率1μS/cm以上としてください。濃度30~40%の低濃度工業用エチレングリコール水溶液使用時の場合、冷却能力が10%程度低下するため、ご注意願います。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です。運転に切り替り、制御精度は悪くなります。追加による低負荷対応機を受注生産で対応致します。