厨房の排水桝のつまり】って依頼が舞い込んできました。山川設備には通常の排水つまりの案件も来ますが、変わった依頼だと他業者さんが詰まり抜きに行って抜けなかった案件が回ってくる事もあります。その逆の場合もあります。山川設備が対応しに行ってアクシデントで他業者さんが助けに来てくれるパターンです。それは持ってる機械の問題やったりワイヤーの長さだったりします。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着すると厨房の床は水浸しになっていました。網目模様の蓋をしてる排水桝が詰まっています。ここからどんな排水経路かは分からないんでドレンクリーナーを使って通管作業をして行きたいと思います。作業してからの排水経路はこちらです。これは報告用の写真で加工してます。【ドレンクリーナーを準備】とりあえず排水経路をお店の人が全く把握してなかったんで8mmのワイヤーを準備しました。その出口までの継手の数も調査します。作業をしてから分かった排水経路を写真を加工して分かりやすくしています。【8mmのワイヤーで通管作業】8mmのワイヤーで通管作業をして側溝側の出口を見付けました。ご覧の通り75の排水管に8mmのワイヤーで通管させても詰まりは改善しません。【10mmのワイヤーで通管作業】10mmのワイヤーに変更して再度通管作業をすると油脂の塊がボロボロと出てきました。これはワイヤーの太さは2mmしか違わないんですがヘッドの大きさが随分違います。水は流れる様にはなったんですがまだまだ油脂の塊がありそうです。【ブレードカッター装着】10mmのワイヤーのヘッドをブレードカッターに付け替えて排水管の油脂の塊を一網打尽する作戦に出ました。これが失敗に終わるとはこの時点では夢にも思っていません。通管の師匠が言うには『ワイヤーを通して出てきたヘッドを交換して引っ張って戻してきたら油脂の塊が一気に取れる』って昔おそわったのを思い出したんです。『継手もLが1つやし試してみよう』と練習もした事が無いのに実戦で試してみました(苦笑)ワイヤーを引っ張って戻してくる過程でワイヤーが引っ掛かってブチ切れました(大泣)まとめそんな訳でいかがでしたか?排水管の中にブレードカッターとワイヤーの一部が残ったままで詰まりは抜けてるけど新たな詰まりの原因を作っちゃいました。やれやれ...その後、管内カメラでブレードカッターを確認しながら引っ掛けて引っ張り出そうとしましたが自力では出来ませんでした。水道メンテナンス会社経由の案件だったんで報告をして応援を呼んで取り出してもらい事なきを得たんですがヤバい事になるトコでした。【厨房シンク排水溝詰まり】って依頼が舞い込んできました。先月の終わりにカンツール製の電動フレキシロッダーCREを導入したんですが、現場で使うチャンスが無くて車に積んだまんまになってたんですが本日めでたくデビューしました。ドレンクリーナー希望】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【5/21とは別の配管部で詰まってる】との事です。前回の作業から1週間しか経ってないんでクレームなんかなぁ~って思ってたら前回の配管部とは別の配管部で詰まってるそうです。記事を読むトイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...大阪市生野区桃谷より【トイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...】って依頼が舞い込んできました。この案件は少し面白くって外の犬走りが汚物で溢れかえってるのに気付いてからトイレつまりに気付いたパターンです。2階のトイレって排水管が詰まってもなかなか気付かないもんでしてトイレつまりあるあるの1つとなっています。即日対応】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【厨房内真ん中の排水溝が詰まってる】との事でした。現場に向かってる間に雨も降ってきたので『高圧洗浄機は使いたくないなぁ~』なんて思いながら『時間も夕方やし電動フレキシロッダーCREでブレードカッターパターンが良いなぁ~』って思っていました。マシン排水も詰まってる】って依頼が舞い込んできました。ドリンクカウンターやらドリンクバーの排水つまりは自分達で防ぐ事が出来ます。詰まらせてしまったら専門の業者さんにお任せするしかありませんがそもそもの話、排水詰まりを起こさなきゃ良いんです。今回の現場なんかは普段のメンテナンスをちゃんとしてれば絶対に排水詰まりを防ぐ事が出来ます。【モップシンクの排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。モップシンクって床に水が流せない店舗で多く見掛けられます。要は水を撒いて掃除をする事が出来ないでモップで床掃除するんですが、このチェーン店では床に防水が引いてないんじゃないかと思います。基本的にはシンクの下に水を溜めたりするレバーがあり配管は直管の場合が昔は多かったんですが、そこが破損しちゃうとなかなか手に入らないレバーを手配するのに時間が掛かるため一般的な排水栓を取り付けて蛇腹ホースで接続されてる店舗を見掛けると『応急処置のまんまで良しとしてるんやなぁ~』って感じです。急ぎつまり抜きをお願いします。】って依頼が舞い込んできました。言うと【ゴミ庫の土間排水口から汚物が溢れてる】って感じです。何度もトイレが詰まってるらしく今までも掃除点検口からドレンクリーナーを使って通管作業した業者さんも居てるらしいです。その業者さん曰く7m位の箇所からワイヤーが進まないとの情報で、ビルの管理会社がその情報を基に管内カメラを入れたらしいんですが9mまでスッカスカで排水管は汚れてたから高圧洗浄機を使った洗管作業もしたそうです。キッチン内水浸しになります』って依頼が舞い込んできました。言うと『一度は流れるが排水管の境目から逆流する』って話です。山川設備も現場に行ったら1つづつ消去法で原因を突き止め対処していくんですが今回の様な場合は【水漏れ】と決めつけちゃうと【詰まり】に辿り着くのに時間が掛っちゃいます。店舗様から『ドリンクバー排水つまり』の依頼が舞い込んできました。ビルインの飲食店の2階なんで階下漏水の可能性も出てくるんで我々業者から言わせると『営業してる場合とちゃうんやけどなぁ~』って思うんですが実際はドリンクバーの排水つまり位で営業をストップした店を見た事がありません。排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。何人もの店員さんが居てる店舗のあるある事件なんですが結論から申し上げますと勿体無いんで避けたい事件です。そもそも店舗のトイレ内の手洗い排水が詰まるって2パターンが考えられます。これはお客様の民度の問題なんで店舗側は避けようがありません。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。