シンク蛇口水圧弱い』って2つの症状の修理依頼が舞い込んできました。連絡を受けた時に思ったんは『シンクの排水管詰まりはドレンクリーナーで通管作業か高圧洗浄機を使って洗管作業かなぁ~』って感じなんですが、『シンクの蛇口水圧弱いってなんやろか?』って思いながら現場に急行しました。門真市って山川設備が学生時代に住んでたんで『懐かしいなぁ~』って思いながら現場に到着すると『あっ!ここなんや?』って場所でした。寸胴鍋に水を溜めるのに時間が倍以上掛かる』って話です。これがお店をオープンした時からならどないしょうもないんですが元々はもっと出てたって話なんでちょっと調査開始します。試しにホースの水を出すと確かに水の出が悪いんです。他の蛇口を調査するとジャンジャン水が出てる蛇口もあるんです。【水道管の経路をチェック】このチェーン店を施工してる業者さんなんかこの店舗を施工した業者さんなんかは分かりませんが物凄くメンテナンスを考えた施工やなぁ~って思いました。訳で店外をチェックしに行きました。店外をチェックすると水の出が悪かった裏側にあるバルブが絞ってました。【バルブを全開にしてみる】フェンスを乗り越えてバルブを全開にして店内に戻り蛇口をひねると水がジャンジャン出ます。(そらそうやわ...)それを見てた店長さんが『うぉ!直った!』って喜んでましたがバルブが絞られてた事をお伝えすると『心当たりが無い』との事です。いたずらの可能性もあるんで店長さんにバルブ数ヶ所の位置を店外で一緒に確認してもらいました。【ドレンクリーナーで通管作業】さて、蛇口の水圧の件は片付いたんでシンクの排水管詰まり修理をして行きます。側溝の排水管の何処に繋がってるんかを店長さんが把握していたんでドレンクリーナーで通管作業を側溝側からして行きます。【ワイヤーは8mmをチョイスしました。何かを捉えた感触があり汚れた水が流れ始めました。【おしぼりのビニール片】ワイヤーが捉えたのはおしぼりのビニール片でした。【再度通管作業をします。他にもビニール片が無いかチェックして行きます。【通水テストをしながら通管作業】ビニール片は全て取り出せたんですがここからはそれによって付着した油脂の塊を除去して行きます。まとめ今回の現場の写真を見て気付いた人が何人居てるか分かりませんが厨房内は側溝を含めてむちゃくちゃ綺麗にしてるお店でした。後から唐揚げ等を頂いたから言うんじゃないですがホンマ、良い店長さんでした。この仕事をしてるとどうしても厨房内が汚いお店に出会うんですがそんなお店は絶対にプライベートで行こうとは思いません。このお店はプライベートでも行きたいと思いました。【厨房内の排水口の詰まり】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【色々な箇所の排水が流れてくるため細かなゴミが時間を掛けて積り、排水管内を詰まらせたものと思われます】との事です。実際の現場では最悪の結果だったんですが、これで排水桝の改修工事が確定したんで結果的には良かったんかも知れません。サービスエリアの排水詰まりで、水が溢れてきます】って依頼が舞い込んできました。先日、ドレンクリーナーにて通管作業した店舗なんですが手配替えの業者さんを手配せずそのまんまにしてたのか再度詰まりを起こしたらしいです。緊急の業者さんを手配したそうなんやけど詰まりを解消出来ずに再度の依頼となりました。一次対応した業者さん曰く、サービスエリアシンクの排水ジャバラが挿してある立ち上げ排水管から溢れます。メイン管ではなく枝管詰りなので他から溢れは無い。mのカンツールなどで問題ないと思う。12mmの本管に使うようなものは配管が破損する可能性があるとのことです。水道管から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。連絡を受けたタイミングで岸和田市に行くとなると昼のピーク時にカチ合うタイミングになるからズラすかそのまま行くのかを尋ねると『高速乗って大至急』って事だったんで『こりゃヤバい噴水状況かぁ~?』なんて思いながら現場に急行しました。【水道局の人が漏水調査したらメーターのボックス付近から水漏れしていると言われた】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【コンクリートの下の配管かも?】との事です。水道局の検針の人がここから音がするって指摘して指定業者のリストをもらって、その中から山川設備を選んだそうです。破損して漏水】って依頼が舞い込んできました。この現場、実は梅田の地下街なんですが今思うと『恐ろしい現場やったなぁ~』って感じです。ビルインの店舗や飲食店、地下街の仕事は行ったらアカンなぁ~って思い思います。閉店後の作業とかだったら気持ちに余裕を持って色んなアイデアも湧いてくるんですがこの現場はかなり焦りました。【給湯器に繋がる配管より水漏れ】って依頼が舞い込んできました。はてさて、『給湯器に繋がる配管?』パッと聞いた瞬間は給湯器の真下辺りをイメージしましたが、『それって給水管?給湯管の?』なんて思いながら現場に向かいます。大量の水漏れ大阪府八尾市沼より【排水配管(屋内)【至急】サービスエリア製氷機下およびドリンクバー下:サービスエリア内、ドリンクバー下の排水が詰まってると思われ、水が大量に溢れてしまいます。修繕をお願いします】って依頼が舞い込んできました。補足で【サービスエリア内の手洗い器も詰まってる】って感じです。この現場は沢山の写真を撮ってるんで早速どんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。【トイレ詰まり】の修理依頼が舞い込んできました。それでも興味のある方このまま読んで下さい。依頼そのものは昨夜に連絡貰ってたんですが遅かったんでお断りして今日の修理となりました。パニックって連絡してきてたんで『何をパニックっとんねん』って思ってたんですが現場ではえげつない事になってました。【厨房シンク排水ホース挿し込み口辺りからねじ切れており排水が溢れる状況になっている】って依頼が舞い込んできました。依頼が入った時点では『排水蛇腹ホースの交換だけで済むのか、排水管のつまり抜きまでするんか?』なんて思いながら現場に急行しました。山川設備的な予想では『排水管から水が逆流して排水蛇腹ホースを外そうとしてねじ切ったんじゃないか?』って感じです。排水配管(屋内)【本日対応希望】キッチン排水、従業員トイレ、更衣室の排水溝から臭い水が逆流してきます。修理お願いします】って依頼が舞い込んできました。店舗清掃があり厨房内の詰まりをとってもらったが、昨日、従業員トイレと更衣室の床下から水が逆流してきた。その後また、厨房内の排水口からの逆流もはじまった。現在、少しづつ流れており溢れはない。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。