樹脂製プレートを採用ロックボタンを回すと、浮き上がり、取り外すことができます。プレートは床に合わせ5色品揃えフローリングやカーペットに合わせて5色のプレートをご用意しました。カバー、コードチップ共に裏面をスチールプレートで補強しています。プレートは180°方向転換可能プレートはコードの引き出し方向に合わせて180°方向転換可能。180°方向転換できるので、コードの引き出し方向に合わせて、取り付けできます。ケーブルカバーで断線の心配なしコンセントに接続するプラグ類が、内部に納まる安全設計。コードの引き出し口もしっかりカバーし、断線の心配もありません。(コードチップを反転させ、差し替えるだけでセットできます。多彩に揃ったフルカラー配線器具と同じモジュール仕様。必要に応じてコンセントを取り付けできます。マルチフロアコンには、絶縁ワンタッチ取り付け枠(WN3710020相当)装備。マルチフロアコンSには、フルカラー1コ用配線器具取り付け可能。ページの先頭へ商品ラインアップ用途に合わせてマルチフロアコンとマルチフロアコンSの2種類から選べます。電源2口、映像2口、電話2口、LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。電源1口、映像1口、電話1口、LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセントを少しずつという場合におすすめです。DUM4300K、DUM4888Kにテレビターミナルを取り付ける場合は、WCS38809Wをおすすめします。注1)裏面の端子部(結線部)が大きく、ボックスやスラブ面に当たってしまうコンセントは施工できませんので、ご注意ください。注2)弱電用取付枠に電源用コンセントは、取り付けないでください。●器具形状はパターンで表示してあります。マルチフロアコン専用です。単品販売はしておりません。マークを記載しております。熱源から十分に離して施工してください(目安50mm以上)ページの先頭へご注意事項1フリーボックスユニットは絶縁ワンタッチ取付枠用コンセントを取り付けることができます。絶縁枠付コンセント(WTF11624WKなど)は絶縁枠を外した状態でマルチフロアコンの絶縁枠に取り付けてください(コンセントから取り外した絶縁枠は使用しません)。2電源コンセントは、器具ボックス内に必ず取り付けてください。3電源用取付枠には一体型のダブルコンセントまたはトリプルコンセントを取り付けてください。シングルコンセント※1を取り付けると器具ボックスに当たってしまい、取付不良や破損の原因になります。主な取付不可シングルコンセントWN1001SW、WN1161SW、WN1061SW、WN1051SW、WN1101SW、WN1821SW主な取付不可高容量コンセントWN19323、WTF19324WK4タフキャップなど大型プラグや横型キャップは、プラグを抜き差しするスペースがないため使用できません。5金属枠付コンセントは取り付けられません。6テレビ用配線器具はプラグのスペース確保のため、弱電用取付枠の下段側に取り付けてください。7テレビコンセント(WCS38809(W))は、2コまで取り付けできます(WCS4881(W)Kは1コまで)。同軸ケーブルが干渉するため、3コ取り付けできません。8テレビコンセントを取り付ける場合は、必すブランクチップをテレビコンセントの隣に1ヵ所ご使用ください。アウトレットボックス内で同軸ケーブルが干渉して取り付けできません。3,000円DUM9101KFブラウン(ナチュラルバーチ)[8.2YR6.6/4.9]DUM9101KAブラウン(バーチ)[6.7Y5.7/4.8]DUM9101KDダークブラウン(オーク)[9.6YR4.5/3.7]DUM9101KHグレー[8.3GY5.2/0.2]注1)裏面の端子部(結線部)が大きく、ボックスやスラブ面に当たってしまうコンセントは施工できませんので、ご注意ください。注2)弱電用取付枠に電源用コンセントは、取り付けないでください。●器具形状はパターンで表示してあります。マルチフロアコン専用です。単品販売はしておりません。マークを記載しております。熱源から十分に離して施工してください(目安50mm以上)ページの先頭へご注意事項1タフキャップなどの大型プラグおよび横型キャップ、プラグ一体型のACアダプタや充電器はスペースがないため取り付けられません。2電源コンセントは、器具ボックス内に必ず取り付けてください。医用コンセントは取り付けできません。3裏面の端子部(結線部)が大きく、ボックスやスラブ面に当たってしまうコンセントは施工できませんので、ご注意ください。4テレビコンセントの入出力端子を上向きにすると床材にあたるため、取り付けできません。5配線器具は1個専用となるため、フィルター付きを選定できません。6テレビ配線時には、マルチメディアユニット組み込みのテレビコンセントは、10~2602MHz用電流通過形です。電流カットが必要な場合は「電流カットフィルター」を、上り帯域カットが必要な場合は「上り帯域カットフィルター」をマルチフロアコンSへの分岐回路に挿入してください。各フィルターは、アンテナメーカーにお問い合わせください。7テレビコンセントの仕様により床仕上げ高さが異なります。マルチメディア用ユニットDUM1351K1に付属しています。単品販売はしておりません。住宅用フロアコンラウンド上質感のあるメタリックプレートを採用し、コンパクトでスッキリしたデザインの住宅向け床用コンセント。住宅用フロアコンスクエアコンパクト設計で電源・弱電の複合取り出しが可能。メタリックプレート採用のスクエアデザインです。F型アップコン(住宅用)ボタンを押すと飛び出すポップアップ型のコンセント。床の色に合わせて4色から選べます。マルチフロアコンスクエアメタリックプレートを採用し、スッキリしたスクエアデザインの床用マルチメディアコンセント。パナソニック・ホーム。