<電気設備技術基準の解釈第148条(抜粋)>低圧幹線は、次の各号によること。損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。前号の規定における電流値は、需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とすることができる。低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。[R01:問12]力率改善に関する計算問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。