薬剤を投入まとめ東大阪市池島町より【マンションのお風呂の排水が流れない】って排水つまりの修理依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【いつも水廻り関係の依頼をする工務店がいたが、毎回常に2万以上の請求をされる。一度見直した方が良いと考えていた】って事らしいです。何の依頼でそれだけの費用を請求されてたとかの説明はなかったんで何とも言えませんが【マンション1棟の他に倉庫、事務所も所有している】って話で山川設備の事務員さんはいい話やと思い受けたみたいです。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。【ユニットバスの排水の流れが悪い(遅い)】(本館サイト)【東大阪市永和で排水つまり修理は2箇所でドレンクリーナーのワイヤーを交換しながらの作業です。現場に到着してオーナー様と一緒に部屋に入って状況を確認して行きます。浴室には左側に手洗い器もあり、土間排水口もあり、洗濯機の排水もありました。シャワーホースを使って土間排水口から通水テストをしますが水は普通に流れます。お客様の話では洗濯機は問題なく使えてるそうで浴槽に水を溜めたら流れたり流れなかったりするそうです。その話を聞いて浴槽に栓をして水を溜めて行きました。仮に流れなくてもローポンプ作業出来る程度に水を溜めて栓を抜いてみると物凄くゆっくりと水が引いて行きました。くるぶし位まで水位が下がってからは一切流れなくなってしまいました。土間排水口からなら10mmのワイヤーが通せるんで電動フレキシロッダーFREを使ってワイヤーを通して行きます。浴槽側からは10mmのワイヤーは入らないと判断したのと『すり鉢じゃね?』って思ったからです。水は引いてくれません。念の為に浴槽側からローポンプ作業をしましたが全く圧が掛かりません。何度かローポンプ作業もチャレンジしましたが全くなんで8mmのワイヤーに交換して浴槽側から通管作業をしようとしましたがドロップヘッドが曲がりません。ワイヤーを反対側からも突っ込もうともしましたが入りません。浴槽側に薬剤を入れて待ってる間に手洗い器のスティック管を外して8mmのワイヤー通しましたがすぐにメイン管に入ってしまいます。スティック管を元に戻して薬剤が効くのを待ちましたがうんともすんともでした。埒が明かないんで浴槽側から引いて引いてってローポンプ作業をしてみたんですが全くの状態は変わりなしでした。まとめそんな訳でいかがでしたか?恐らく浴室の改装工事になると思います。(山川設備はやりません)実は隣のハイツだかマンションをパイセンが管理してるんで到着してすぐは『関わったら人の道に外れる』と思ってすぐに連絡をしました。隣やって事が判明したんで作業はしましたがあんまり気持ちの良い仕事ではありません。上手く伝わるか分かりませんが付き合いのある工務店さんの立場で考えたら絶対に怒ると思います。【トイレが詰まって店が水浸しになった為確認した所店外のマンホールを見ると詰まってた】って依頼が舞い込んできました。『ひょっとして最終マスが詰まってるんなら公共やで?』って依頼元の水道メンテナンス会社に伝えたんですが『それの調査も含めて見に言ってくれ!』との事です。公共マスって言われる最終マスの詰まりは水道局経由で依頼すると作業料金がタダの場合があります。手洗い器の配管に穴が開いていて水が溢れてきている】って依頼が舞い込んできました。連絡を受けて現場に急行する間に『恐らく金属製の排水パイプに穴が開いて水漏れってパターンやろなぁ~』って予想をしてました。手洗い器の金属製の排水トラップは年数が経つと経年劣化で破損すんのはしょっちゅう聞く話なんであんまり深く考えませんでした。】って依頼が舞い込んできました。昨日、洋式トイレ脱着して圧をかける作業をして少しは流れる様になったが完全に抜けてない...】との事です。何とか専門の方にお願いしたい】って感じです。管理会社様の作業をした方が立会いで昨日の作業状況説明もしてくれるとの事なんで急行しました。厨房内手洗い器の排水パイプが折れた東大阪市吉田より【厨房内手洗い器の排水パイプが劣化により折れた】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【排水が詰まっていて店舗様側で触っていたら折れた】との事です。一言良いですか?『余計な事せんといてぇ~(笑)』死んだ親父の口癖です。この店舗、去年の12月10日にも同じ様な事件を起こしてたのを思い出し『また折ったんかぁ~(笑)』なんて思いながら現場に向かいました。店舗(パン屋)シンクの配管が詰まって水が流れない】って依頼が舞い込んできました。東花園の駅から花園ラグビー場に向かうとすぐにある店舗で、よくある1Fが店舗の3階建て住宅での排水つまり修理依頼です。言えば昨日も花園ラグビー場に居てたから『近くに居てたんやなぁ~』って思いました。排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。第891号)では飲食店の排水詰まり除去作業も承っております。一般的な戸建住宅は勿論、難易度の高い店舗の排水詰まりを多種多様な道具を使って詰まりを解消させて行きます。】って依頼が舞い込んできました。7月8日にドレンクリーナーで通管作業した例の居酒屋さんです。茶色の汚水がとめどなく出ている。製氷機下と反対側、デザートを作るところからの下から茶色い水】って依頼が舞い込んできました。排水溝から水が溢れて滑ります。複数から汚水が溢れている様です】って依頼が舞い込んできました。どちらも同じ店舗からなんで『店全体の排水が詰まってるんやろなぁ~』って感じです。浴室、キッチン等全体的に詰まっている東大阪市鴻池町より【浴室、キッチン等全体的に詰まっている】って言う排水詰まりの修理依頼が舞い込んできました。メンテナンス会社様➡山川設備の流れで依頼が入ってきてます。実はこの入居者様、2018/04/07にも同じ様な内容で連絡してきています。【洗濯機の排水部分が詰まってる】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【昨日、洗濯機を新しくしたが、排水部分が上手く行かなかった】との事です。言うと【運んでくれた人によると排水が詰まってるからだと言われた】らしいです。逆に言うと排水トラップの清掃はちゃんと出来てたら排水管のつまりになってくるんで高圧洗浄機を使って洗管作業が必要になります。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。