光ファイバー・リンク内の問題はさまざまな原因で発生します。コネクターの不完全な装着はよく見られる問題ですが、配線の密集したパッチ・パネルでは検出が困難なことがあります。規格で定義されているパラメーターに適合しない不適切な端面形状(研磨の角度、光ファイバーの高さ、曲げ、または頂点のずれなど)といった、コネクター自体の品質が原因である可能性もあります。一般的な原因は、不適切なフィールド成端処理によるエア・ギャップ、高挿入損失、コネクター端面の傷、欠陥、汚れです。実際、光ファイバー障害の主な原因は汚れです。埃、指紋、その他の油性物質は大きな損失につながるだけでなく、コネクター端面が永久に損傷することもあります。問題は、不完全な融着接続、ずれ、または誤った極性によっても発生する可能性があります。ケーブル管理を怠るとコネクターに負担がかかって、ずれの原因となったり、コネクターが正しく装着/嵌合されないこともあります。コネクターまたはアダプターのラッチ部分が摩耗あるいは損傷していることが、原因の場合もあります。リンク自体の内部で光ファイバーのマイクロベンドまたはマクロベンドが発生している可能性や、光ファイバーの一部が破損している可能性もあります。ケーブル配線システムの全体的な設計が、光ファイバー・リンクの挿入損失や性能問題の原因であることもあります。高品質のコネクターを使用し、汚れもなく適切に成端されていても、チャネル内のコネクター数が多すぎると、アプリケーションの損失値が仕様を超える場合があります。マルチモード・ファイバーの距離制限を超えた場合も同様で、モード分散が大きくなります。すべての光ファイバー技術者に使用されているこの安価なツールは、システム内の稼働電子機器で使用される目に見えない赤外線ではなく、人間が簡単に目視できる明るいレーザー光(通常は赤色)を使用します。リンクの端から端までの導通と極性をテストし、ケーブル、コネクター、スプライスの破損を検出するのに理想的なツールです。ラック内で成端されたファイバーのもう一端を検出するのにも優れたトレース・ツールです。コネクターに接続して、適切に成端されていることを確認できます。ファイバーの端面が正しく嵌合されていません。連続モードと点滅モードを使用できるため、問題を簡単に特定できます。コネクターをすべてテストできます。長いバッテリ寿命や、信頼性を維持するための頑丈な全体的構造も重要な考慮事項です。使用して、破損箇所を特定したり、ファイバーのねじれや不完全なスプライスによって引き起こされるマクロベンド損失を検出したりすることができます。赤い可視光線は非常に明るいため、暗い環境でもファイバー・ジャケットを通して破損やマクロベンドの位置を特定できます。使って、スプライス・エンクロージャ内の不完全なスプライスを特定することもできます。合わせて使用すると効率的にトラブルシューティングを行えます。「デッドゾーン」内で発生した障害など)を検出できます。リンクの終端近くにあるスプライスオン・ピグテールを使用している場合、不完全なスプライスの特定に役立ちます。認証テストや受入テストに使用され、最も正確に損失を測定できるツールです。トラブルシューティングにも使用されます。リンクの損失を技術要件と比較することで、問題の原因が光ファイバー・リンクであるかどうかを判断できます。スイッチなどの機器の出力だけでなく、導通や極性を確認するためにも使用できます。本のファイバーで発生しているのか、またはケーブルのすべてのファイバーで発生しているのかを確認できます。ケーブルのすべてのファイバーで損失がある場合、ケーブルが破損しているかねじれている可能性があります。本のファイバーで損失がある場合は、不完全なスプライスやコネクターに関連した問題である可能性が高くなります。使用する必要があります。露出したファイバーの接続不良や破損を光で示しますが、ケーブル配線が長い場合、見えない場所やアクセスできない場所にケーブルがある場合、またはジャケットがレーザー光を通さない場合はあまり役に立ちません。ケーブル長全体のグラフィック・データや分析を提供しますが、高価であり、操作に時間とスキルを要します。欠点を補うことができます。光ファイバー・リンクの損失の大きいスプライスや接続、破損だけでなく、リンクの全長を測定するのにも理想的です。testing.このツールを使用すると、光ファイバーの長さを素早く測定できるので非常に便利です。報告した場合、光ファイバーが破損していることがわかります。接続を見つけるのにも非常に便利です。この問題は一般的によく見られ、接続不良を引き起こします。ポート内のピンの有無を安全に確認することが難しいパッチ・パネルでは、この問題の発見は特に困難です。これらの機器は操作が簡単です。接続部をクリーニングした後、テスターにランチ・ファイバーを​​取り付けます。ランチ・ファイバーとテール・ファイバーを使用することで、テスターでリンクの近端または終端のインシデントを発見できます。次にテスト(TEST)を押すと数秒後に、光ファイバー・リンクで検出されたインシデントの数が機器に表示されます。インシデントにはコネクター、スプライス、およびリンクの終端が含まれます。インシデントは、損失または反射率のプログラム可能なリミット値を超えたイベントとして定義されます。各インシデントをスクロールして、個々のインシデントの距離や損失量を表示できます。例を参照してください。オプティカル・フォルト・ファインダーは、光ファイバー・リンクで発生した反射インシデントまでの距離を特定します。オプティカル・フォルト・ファインダーを使うと問題を特定することができますが、より詳細な情報が必要な場合があります。検出した反射光または後方散乱光の量に基づき信号損失を計算します。この技術を使って、光ファイバーの破損、曲げ、スプライス、コネクター、およびこれらの特定のイベントの損失を測定します。このような詳細な情報を得ることで、光ファイバーの敷設や全体的な施工の質について把握できます。VFL、LSPM/OLTS、オプティカル・フォルト・ファインダーよりも高価で、操作に専門知識を必要としますが、個々のイベントの場所、損失、特性を測定できることから、究極のトラブルシューティング・ツールとされています。光学式バージョンです。テスト対象の光ファイバーに一連の光パルスを入射し、散乱した光(レイリー散乱)や、反射し入射側に戻ってくる光を同じ終端から抽出します。戻ってきた散乱光または反射光によって、光ファイバーの特性を判断できます。テスト対象ケーブル内のインピーダンスの変化によって発生する反射を測定する方法と同じです。戻ってくるパルスの強度を測定し、時間の関数として積分して、光ファイバー長の関数としてプロットします。レイリー後方散乱信号の強度低下に基づく損失を推測するには、散乱線またはトレースを使います。レイリー後方散乱を計測するために設計されました。レイリー散乱は、すべての光ファイバー・ケーブルに発生します。光ファイバー・ケーブルのコア部のガラスは、すべての光エネルギーを吸収しません。吸収されなかった光はあらゆる方向に散乱します。これが後方散乱光です(散乱光とも呼ばれます)。反射して光源側に戻ります。この現象はフレネル反射と呼ばれ、接続部分を示します。コネクター前後のトレース・ラインを比較することで、コネクター部の損失および反射率を推測できます。戻り測定される光は、テスト・パルスの光のごく一部です。受信回路は高感度でなければなりません。受信機は飽和状態になります。私たちの目は閃光を見た後、元の状態に回復するまで時間がかかります。同じように、センサーもこの大きな反射の影響から回復するには時間がかかります。と最初のコネクター間にランチ・ケーブルを追加することでセンサーに回復する時間を与え、リンク内の最初のコネクターからの反射を検知することができます。光ファイバー長のテストに必要な最大パルス幅をサポートするには、十分な長さのランチ・ファイバーを使用する必要があります。以上)のランチ・ファイバーを使用することで、最初のイベントの前後に散乱光が発生するため、最初の接続を測定できます。光パルスがリンクの最後の接続に達すると光がガラスから空気に移動するため、大きな反射が発生します。センサーのノイズ・フロアにまで低下します。受信ケーブル(テール・ケーブルとも呼ばれます)を使用することで、最終イベントの前後で後方散乱を発生させることができます。これにより技術者は、最後の接続で発生する損失を測定して、テスト結果に含めることができます。最後のコネクターの性能を確認するには、受信(「テール」)ケーブルが必要です。link.技術者やテスト結果の承認者は、ランチ・ケーブルと受信ケーブルの測定値がテスト・レポートに含まれることを望んでいません。使用すると、ランチ・ケーブルと受信ケーブルを補正(削除)して、テスト対象のリンクの結果のみを報告することができます。トラブルシューティングすると、ケーブルの長さに沿って、ファイバーの損失がグラフ化されます。トレースに少し圧倒される方もいますが、波形の上昇や下降はイベントの種類を明らかにし、テスト対象のファイバー・リンクについての物語を語ってくれます。頻繁に使用する技術者はテスター・コネクター、ランチ・コード、コネクター、メカニカル・スプライス、融着接続、光ファイバーのずれ、リンクの終端の反射イベントを見分けることができます。リンクの最後に表示される急上昇はただのゴーストで、本当のイベントではないことを知っています。トレース解析の専門家ではないからといって、心配する必要はありません。よって実際のイベントの特性を表示します。問題のあるイベントは赤色のアイコンで強調表示されるため、問題の場所をより迅速に突き止められます。イベントマップの左下にあるヘルプ・アイコンをタップすれば、問題を解決するための是正措置も提案してくれます。近いイベントを確認することが推奨されます。使ってその他のイベントをより正確に検出できます。多くの機能が自動化され、誰でも簡単に専門家のような分析を行うことができます。光ファイバーをさらに詳細に分析するには、深い専門知識が必要になる場合もあります。設定とトレース分析について説明します。パルス幅パルス幅を調節することで、長距離光ファイバーの測定ではなく、光ファイバーの個別のイベントを特定できます。戻るよう、テスターを長時間オンにしてケーブルにパルスを送り込み、パルス幅を長くする必要があります。識別できるイベント間の最小距離(デッドゾーン)も大きくなります。つのイベントを「見る」ことができません。メートル以上離れている場合にのみ、それらのイベントを見ることができます。狭い入力パルスは、互いの距離が近いイベントを識別できます。光ファイバーの曲げや亀裂を確実に発見するには、常に複数の波長でテストを実施する必要があります。nm(シングルモード)の両方でテストすることが推奨されます。通常、長波長帯は低損失ですが、光ファイバーに負荷がかかると、長波長帯も非常に高い損失を示すため、問題の検出が容易になります。波長は「範囲」であるため、その他の波長が使用されている場合でも、上記の波長のみを使って十分に正確なテストを行えます。使って問題がピグテール・コネクターではなく光ファイバーの亀裂やねじれであることを判断する必要があります。設定を手動で調整する必要があります。表示されない可能性があります。設定されているため、それ以上のレベルのイベントしか発見できません。損失しきい値を手動で低く設定することで、非常に損失の低いスプライスを特定できます。しきい値を小さく設定すると、テスターは多くの測定を行い、長いパルス幅を使用します。このため、テスト時間が増加し、トレースのデッド・ゾーンが広がる可能性があります。間違ったイベントを発見する恐れもあります。平均化時間を変更することで、融着接続の検出が容易になります。最終トレース作成のために一緒に平均化される計測数を設定します。時間が長くなるとノイズが低減され、非反射接着イベントなどの詳細が明らかになります。ダイナミック・レンジを大きくする必要があります。これに伴い、パルス幅が長くなり、テスト時間が増加し、デッド・ゾーンも広くなります。高度なトレース解析トレースは、開始から遠ざかるにつれて少し下向きの傾向線を示しており、これはケーブルの長さの損失による後方散乱の減少を示しています。コネクターは反射に起因する特徴的な「スパイク」を伴ってトレース上に表示され、続いてコネクターに起因する損失(減衰)を示す傾向線からの低下が示されています。傾向線の低下は、コネクターの損失を示します。非反射イベント非反射イベントは、コネクターからの「スパイク」を伴わない後方散乱信号の強度低下によって示されます。イベント・デッド・ゾーンに入ってしまうことに起因します。つの例は「ゴースト」です。反射性の高い接続からのリターンによって信号が反射し、接続の間を行ったり来たりすることで発生します。ゴースト・イベントのほとんどは、光ファイバーの終端を超えて反射イベントとして表示されます。トレースに表示されるものもあります。ゴースト・イベントは損失を伴わない反射イベントであることから、特定が可能です。ゴーストを検知してソースを特定するため、原因の修正が容易になります。「ゴースト」は、実際のイベントからの強い反射信号に起因する、存在しないイベントです。リアル・タイム・トレースリアル・タイム・トレースは、ファイバーの後方散乱のトレース・ラインを継続的に更新しながら表示します。この機能を使い、スプール上で光ファイバーをテストすることで、出荷による損傷がないことを確認できます。これは光ファイバーを引く、または埋める前に行います。リアル・タイム・トレースは「揺すり」テストにも使用できます。接続のゆるみやコネクターの損傷が疑われる場合、技術者は、コネクターを揺するか、あるいは押し込みながらリアル・タイム・トレースを使用して、接続が回復するか完全に損傷しているかを調べます。光ファイバー・ジャンパーのトラブルシューティング光ファイバー・ジャンパーは、すべての光ファイバー・ネットワークに不可欠です。アプリケーションのエンド機器を接続する場合に用いられます。残念ながら、光ファイバー・ジャンパーは通常、ネットワークで最も脆弱な部分でもあります。他のどの部材よりも頻繁に取り扱われ、操作されるため、損傷を受けやすくなります。光ファイバー・ジャンパーは多くの場合一般品とみなされており、コンプライアンスに沿っていない知名度の低い販売元から低品質の製品を購入して、費用を節約するエンド・ユーザーもいます。光ファイバー・ジャンパーを使用しないパーマネント・リンク・テストは、新規の敷設におけるベスト・プラクティスと考えられていますが、その後のチャネル・テストで問題が特定されることがあります。使うと、個々のジャンパーをトラブルシューティングすることができます。ジャンパー基準法を使って基準を設定し、アダプターを使ってジャンパーをテスト基準コードに接続します。ジャンパーのもう一方の端はリモート・ユニットに接続されているため、基準ケーブルとジャンパー間の接続の損失のみが測定されます。ジャンパーを逆に設置すると、ジャンパーの反対側の終端のコネクターをテストできます。