調査、修理をお願いします】って依頼が舞い込んできました。水道メンテナンス会社経由の案件なんですが『山川さんてトイレ詰まりって対応出来ましたっけ?』って連絡があり(いつも行ってるがな...)って危うく言いそうになりましたが『はいっ!行けますよ!』って感じです。『チームによっては知らない人もいてるんやなぁ~』なんて思いながら現場に急行しました。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着するとバックヤードのトイレに案内されました。従業員用なんかなぁ~って感じですがお客様も使う場合があるらしく故障中の貼り紙がありました。中に入りトイレをチラッと見たら特に汚物まみれになってる訳では無かったんで一安心です。DT-3820】とりあえずトイレの品番確認をして行きます。メーカーはINAXさんでトイレタンクの品番はDT-3820でした。トイレの詰まりにトイレタンクの品番は全く必要無いんですが最近品番確認がマイブームになってます。BC-130SUでした。【流すと水位は上がる】とりあえずレバーを操作して水を流してみると一旦水位が異常に上がりスーって感じに引いて行く感じです。『何か落としたパターンかなぁ~』って思いながらしばらく水位が下がるのを見てました。水位が下がるのをじっと見てたら水位が下がり過ぎてコポコポ音がし出しました。この時点で『便器じゃないなぁ~マスやな(苦笑)』って判断してローポンプ作業を試す事無く外に出ました。外に出てとりあえずあった排水桝の蓋を開けると水が溜まっていたんで『はいっ、排水管の詰まり確定!』って感じです。店舗さんだったんで排水経路を確認がてら次々に排水桝の蓋を開けて行きました。【汚水管は全てアウト判定】とりあえず店舗を見て左側の排水桝の蓋を開けて汚水桝と雑排水桝が並行して配管されてるのは確認出来ました。倉庫の横の排水桝までは詰まってるのが確認出来ました。後は詰まっていない排水桝まで下って行きます。倉庫の左側の排水桝は詰まってなかったんで低騒音ハイパワーの高圧洗浄機の準備をして行きます。【洗管ホース類も準備完了】こんな感じで倉庫の左側の排水桝から洗管作業をする準備をして行きます。『これ雑排水やわ、違うわ!』って気が付きました。辺りを見回して駐車場のど真ん中にも排水桝がある事に気付いて蓋を開けてみると汚物まみれに詰まっていました。『答えは近いぞ!』なんて思いながら最終桝の方に向かいます。この合流桝も詰まっていたら全排水経路がアウト判定やったんですがこの合流桝は詰まってなかったんで汚水管のみの排水詰まりとなります。距離にして10m以内に汚物まみれの排水桝があるんですが割と簡単にドッカンと抜けました。汚物まみれだった排水桝もこの通り綺麗になったんですが注意深く観察すると下流側に水が溜まっています。【トイレットペーパーが滞留する】お客様に協力をしてもらってトイレからトイレットペーパーを流してもらい流れ具合を確認するとこの排水桝でトイレットペーパーが滞留してしまいます。洗管ホースと洗管ノズルは?【3分と2分の洗管ホース】トイレットペーパーの滞留が無ければ3分の洗管ホースでの作業で終了やったんですが念の為に2分の洗管ホースも使いました。2分ホース用で異物が残ってての水が溜まってるのか逆勾配なんかの判定をしました。除去道具一式】(本館サイト)まとめそんな訳でいかがでしたか?そもそもトイレと最終桝までの距離が30m弱あるのでどないしても今の時代のトイレだと厳しい状況です。言うと駐車場の真ん中に汚水管があって振動で勾配が狂ったのか、数年前の北摂の地震で勾配が狂ったのかのどちらかやと思うんですが、どうやら勾配がおかしいのは間違いなさそうです。管内カメラを入れて勾配不良を確定させても良かったんですが、そこまでせんでも間違いないと思いました。排水設備の改修工事をするのか?詰まる前に定期清掃をするのか?詰まる度に対応するのかは店舗様側の判断にお任せしました。どちらにしても再発するのは間違いありません。パイプマンをしたりポンプ?みたいなのでやったがゆっくりしか流れない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと『リハビリの先生がネット検索してくれた』そうです。『うぅ~ん、トイレが詰まってパイプマンはあんまり聞かんなぁ~』って思いました。同時に『ネット検索で山川設備が出てくるんや?』って思いました。はてさて、どんな状況でどの様にトイレ詰まり修理したのかいつもの通り解説して行きます。雨水マスにドロが溜まっている様でフタが浮き上がっている...流れが悪い...】との連絡がありました。ちなみに【ゴミとかは見えない、他の排水マスは大丈夫だ!】との事です。依頼内容としては【溜まってるドロの除去、解消は出来ますか?】との問い合わせです。今まで全く取引の無い管理会社様からの依頼だったんですが、日時を決めて今日の作業となりました。何かが詰まり流れない】って依頼が舞い込んできました。トイレ詰まりの案件で男子トイレ大便器と女子トイレ大便器では心構えが全く違います。】って依頼が舞い込んできました。実はこの後に用事があったんで『ちゃっちゃと抜いて戻らなっ!』って思ってました。普段の作業では汚物やトイレットペーパーの流し過ぎによるトイレ大便器の詰まりは95%の確立でローポンプ作業による通管作業で解消させれてるんですが今回はそうではなかったはなしです。考えたらグリストラップが設置されてないんで『飲食店でグリストラップって設置せんでも良いんやろか?』って今年は気になりました。本来ならばグリストラップで油分を取る筈の排水を全て流してるんで排水管の定期清掃をしとかないとヤバい事になります。高圧洗浄機を使って排水管の定期清掃をする事により詰まってからの対応と違い日程をコントロール出来るので営業時間中に詰まらせる心配は無くなります。記事を読むトイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...大阪市生野区桃谷より【トイレの配管が詰まって外のマスから汚物が溢れかえってる...】って依頼が舞い込んできました。この案件は少し面白くって外の犬走りが汚物で溢れかえってるのに気付いてからトイレつまりに気付いたパターンです。2階のトイレって排水管が詰まってもなかなか気付かないもんでしてトイレつまりあるあるの1つとなっています。【3F男子トイレ大便器お客様が嘔吐物に加えて大量のトイレットペーパーを流した様で詰まってる】って依頼が舞い込んできました。】って依頼が舞い込んできました。『また戻るのぉ~(苦笑)』なんて言いながら天王寺に戻るんですが、実は良い事も発見出来てるんです。いつもなら遠くの駐車場に止めてもちゃもちゃ歩かなアカンかったんやけど今日はその駐車場がいっぱいで結構ビルに近付けたんです。駐車場が近いとテンションが上がって良い仕事が出来ます。ビルイン1階の飲食店の排水経路が詰まってる?堺市東区北野田より【トイレ排水不良】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【男子トイレを流すと女子トイレが、女子トイレを流すと男子トイレがボコボコ異音がする】って話です。『両方のトイレが溢れそうになってグリストラップも溢れそうなってる』らしいです。『ビルインの1階の飲食店で地下にもお店があり階下漏水までした』って話を去年の暮れに聞いて1度断ってたんですが何故か日にちを変えて山川設備に振ってきました。除去をお願い致します】って依頼が舞い込んできました。山川設備に入ってくるトイレつまりの案件で洋式トイレの割合は99%になります。これは単に和式トイレが少なくなったのもありますが、そもそも和式便器の詰まりの場合スッポン(ラバーカップ)で解消出来るからやと思います。逆に言えば洋式トイレ用のスッポン(ラバーカップ)を使わず和式便器用のスッポン(ラバーカップ)でやった結果、業者に連絡するってパターンなんかなぁ~って思います。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。