【ドリンクカウンターの排水ホースから水漏れ】って依頼が舞い込んできました。ドリンクカウンターの水漏れって連絡が来て現場に到着すると大概排水管の詰まりによる逆流パターンなんですが『今日はどんな感じなんやろ?』って思ってましたが現場に到着して調査して行くと『あれっ?』ってなりました。どんな感じやったんか興味のある人は読み続けて下さい。現場に到着して4Fにあるドリンクカウンターを確認するとすぐに『これかな?』って気付いた物がありました。残った飲み物を流すシンクが使えない様になってます。【扉を開けてチェック】ゴミ箱を除けてチェックして行きます。【床は水浸しです】この水が何なのか?排水管の詰まりパターンなんかを排水蛇腹ホースを外してチェックして行きます。排水蛇腹ホースを外して排水管を覗くと水が溜まってるんで排水管の詰まりは確定です。排水管が床に入っているのを確認してある事に気付きます。【厨房内の排水管】4Fドリンクカウンターの下にある厨房内の排水管を見て思い出しました。排水管を辿らなくても製氷機の下をチェック出来ました。前回の作業終了後に『側溝の掃除をして下さいね』ってあんなけ言ったのにしてません。【グリストラップから側溝】この店舗では全て側溝に落としてグリストラップに向かいます。【側溝の蓋を外して確認】やはり前回の作業後に掃除をしてません。【上流側の蓋を外して確認】こちら側の蓋を外してみてもこんな感じで蓋は目詰まりしています。試しに通水テストをしてみると排水されず水が逆流してきます。通水テストをしながらドレンクリーナーで通管作業をして行きます。結局、外せる蓋は全て外してとりあえず流れる様にして行きます。水道を全開にして通水テストをし、ここからグリストラップまでの排水経路を確保出来ました。再度ドリンクカウンターに戻って排水管を覗くとまだ詰まってるんでドレンクリーナーで通管作業する事にしました。縦管を覗きながらワイヤーを操作して途中から通水テストをすると最上流の排水管から水が逆流しました。縦管の通管作業をして通水テストをして排水経路を確保してから最上流からも通管作業をしました。再度3Fに戻って確認すると...【排水管に赤い物体が...】ドリンクカウンターの下の排水管にホースを繋いだまま水道を全開にします。通水テストをして水が逆流して溢れない事を確認したらそのまんま出しっ放しにして3Fにある厨房に戻りました。製氷機の下を確認すると大量のイカ(バクテリアの塊をそう呼んでます)とストローが溢れてました。排水管の中に残ってたストローも全て取り出しました。かき集めるとこれだけの量になります(苦笑)まとめイカだけにいかがでしたか?(苦笑)ってか、前回の作業が4月27日やったんで2ヶ月経ってません。前回の作業後にレクチャーしたアドバイスは全く意味が無かった事になります。店長さんに小言を言いましたが念の為に本部様にも全ての写真を送り説明しときました。店舗側が動かなければ、また2ヶ月持たずに連絡が来るんやと思います。急ぎつまり抜きをお願いします。】って依頼が舞い込んできました。言うと【ゴミ庫の土間排水口から汚物が溢れてる】って感じです。何度もトイレが詰まってるらしく今までも掃除点検口からドレンクリーナーを使って通管作業した業者さんも居てるらしいです。その業者さん曰く7m位の箇所からワイヤーが進まないとの情報で、ビルの管理会社がその情報を基に管内カメラを入れたらしいんですが9mまでスッカスカで排水管は汚れてたから高圧洗浄機を使った洗管作業もしたそうです。排水が詰まっている】って依頼が舞い込んできました。水が全く流れない】って依頼が舞い込んできました。話を聞くと(今まで排水管清掃した事がない)って感じです。会社のシンクってどんな感じのなんかなぁ~って思いながら現場に急行します。連絡を頂いたタイミングが良くて、余裕を持って別の場所に移動している最中やったんで先に向かったから30分程で到着出来ました。】って依頼が舞い込んで来ました。詳しく言うと【他業者さんが詰まり抜きに行ったり、排水ホーステープ補修に行ったが改善されない】との事です。自分も排水管の詰まりによる逆流しての水漏れって思うんですが理解出来ないんは排水ホーステープ補修です。流れない大阪府大東市三箇より【厨房シンクの排水つまり、流れない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【シンクが3つあり、内、1か所が流れない】との事です。店舗は店舗でも高齢者施設様で7年間1度も排水管の定期清掃をやってなかったそうです。高圧洗浄機を使って洗管作業すると共にドレンクリーナーでの通管作業の合わせ技で排水つまりを無事解消させました。【厨房内洗浄機辺りの冷蔵庫周りの店内排水桝が詰まっておりグリストラップへの排水量が減ってる状態です】って依頼が舞い込んできました。【厨房の床の排水が詰まってる】って依頼が舞い込んできました。店舗さん、特に飲食店の排水つまりを得意にしてるからか、今日は何故か排水系のトラブルが殺到しました。店舗系の排水つまりに対応してますが一般的な戸建住宅も勿論対応出来ます。掃除もしたけど流れない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【テナントビルの4階のお店で肉を扱う】って事だったんで『恐らく排水管の中を詰まらせたんだろなぁ~』って思いました。テナントビルの4階ですから普通に考えて高圧洗浄するならかなり難易度が高い作業となりますから『ドレンクリーナーを使った通管作業の1択かなぁ~』って思いながら現場に向かいました。詰まり抜きお願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【水道メンテナンス会社が山川設備とは違う協力会社に詰まり抜きさせに行って数日で再発下から見に行ってきて】って依頼です。結果的には色んな意味でまあまあ難しい状況だったんですが、見る角度が変われば先発の業者さんの説明不足もあるような気がします。【アイスビンの排水路が詰まっているのか水サーバーに水が溜まってる】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【パイプクリーナーを使用して洗浄するも一時的にマシになる程度でしばらくするとまた流れず水が溜まる状態】との事なんです。『普通に考えてアイスビンには氷しか入れないから溶けても水なんですよねぇ~』ってな事を考えながら現場に向かうんですが、今回の現場ではどんな感じやったんか解説したいと思います。混合水栓の蛇口やハンドル部?より水漏れ。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。