水が流れ続けている】ってトイレタンクの水漏れ修理依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【浮きを手で上げると水が止まるが離すと流れているままになる】との事です。この時点でボールタップの故障による水漏れで間違いないと思うんですが...問題は何故そこまで分かってて自分自身で直さないのか?では、この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着すると昔懐かしの隅付きタンクのトイレでした。大阪市って都会の様に思われがちなんですが古いマンションなんかだとまだまだビックリする様な古いトイレに出会えます。【トイレタンク内オーバーフロー】トイレタンクの蓋をズラして中を覗くとボールタップがボタボタと水漏れをしてました。浮き玉はこれでもかってくらいに浮いてるんですが水が止まらないんで、サイフォン管(オーバーフロー管)を越えて便器に水がチョロチョロ流れ込んでる状況です。予想通りボールタップの故障で間違いは無さそうです。給水管も同時に交換になる可能性をお伝えして作業に入ります。【ボールタップの解体撤去】とりあえずボールタップを解体撤去します。新しいボールタップはSANEIのV56-5X-13をチョイスして手洗いの蛇腹ホースをちょっと工夫しました。無理に手洗いを使うよりは、いっその事手洗い無しにした方が安全やと思うくらい差し込み口の返しが擦り減っています。抜けたらややこしいんで何度も差し込み部分を確認します。結局、ボールタップは問答無用で交換して給水管もフレキ管に同時交換しました。自分の持ってるツバ出し器で作れるギリギリの短さで作ったんやけどちょっと長くてコソッと曲げております(苦笑)ブレードフレキでのの字に巻いても良いのですが分譲貸しのマンションだったんで費用負担がどちらになるか微妙な感じやし、家主さんに説明するんが上手く伝えれそうにないから当たり障りのない様にって感じです。まとめそんな訳でいかがでしたか?ぶっちゃけた話をすると、このトイレタンクだとこれからあちこち水漏れを起こすと思います。1番心配なんは洗浄管なんですが明日『水漏れし出した』って言われても不思議じゃないくらいに腐食が始まってます。言ってリフォームするにしても高いハードルがあるんですよねぇ〜このトイレ(苦笑)現場からは以上です。【トイレタンクの中からポチャポチャ音が聞こえる】って依頼が舞い込んできました。事情があって夏の間は旦那様の実家がある北海道と行ったり来たりするそうで北海道に行く直前に連絡してきたから『水道メーターのバルブ閉めて北海道に戻り』って言ってたんです。【1F女子トイレの水が流れない】って依頼が舞い込んできました。いつもは厨房の排水つまりで呼ばれるんですが、今回は珍しくトイレの修理となってます。依頼内容はトイレの水が流れないって事でしたが元請けの水道メンテナンス会社からの話では【トイレつまり】って聞いていました。手を洗う所の水が出たまま止まらない守口市八雲北町より【トイレの手を洗う所の水が出たまま止まらない】って依頼が舞い込んできました。昨日の夜中に電話があり隣の奥さんとすったもんだして息子さんのアドバイスで全体止水は出来たってトコで電話は済んでたんですが、今日になって【全体止水で止めていたが、朝見てみたらトイレ床にも水が漏れて濡れている】との事で依頼となりました。ちなみに【トイレの止水栓は固くて閉めれなかった】らしいです。【大便器【8/2対応希望】床と便器の間から漏れる】って依頼が舞い込んできました。女子トイレの左側:大きな水漏れではないですが、お客様の不快になっており、水漏れの為、早急に修理お願いします】って感じです。連絡をもらった時には詰まっているのか、水漏れなんか...みたいな事を言ってはりましたが『床と便器の間からの水漏れはほぼほぼ伝い水』ってお伝えしてからのお伺いです。女子トイレレバーが外れかけてる】ってトイレ修理の依頼が舞い込んできました。トイレ修理で山川設備にあまり入ってこない依頼内容です。理由は簡単でレバーが外れかけてるなら簡単に修理出来ちゃうんでそもそも業者さんを呼んでって話にならないからです。こんな場合はチェーンやフロートゴム、または排水弁の不具合も考えられます。【1F身障者用トイレタンク洗浄ハンドルの大の方に回しても水が流れません】って依頼が舞い込んできました。トイレのメーカーは不明やけどトイレタンクの品番はSH670BAって言ってるとの事なんで『TOTOやな』って思いながら現場に向かいました。【トイレタンク内で水漏れしている音がする】って依頼が舞い込んできました。これが意外にややこしい経路での案件で実際にどんな経路かハッキリと分からないんですが管理会社様経由の工務店経由の水道メンテナンス会社経由の案件となります。まっ、そんな話は置いといて、『トイレタンク内で水漏れしている音がする』って事だったので『恐らくボールタップかなぁ~?』なんて思いながら現場に急行しました。3階男子トイレ蓋が無い?パクられたん?大阪市北区茶屋町より【3階男子トイレ蓋が無い】って感じのトイレ修理の案件が舞い込んできました。トイレで蓋と言えばトイレタンクの蓋?便座の蓋?って感じで、あんまり想像が付きません。#SC1って小さく記載されてたんでやっと『ウォシュレットの事やん!品番分かってるやん!』って思いながら現場に向かいました。【1階男子トイレ大便器のウォシュレットの交換を店舗に納品され次第お願い致します】って依頼が舞い込んできました。普通便座からウォームレットやウォシュレットに交換する場合はコンセントがあるんか無いんかが第一関門となります。コンセントが無ければウォームレットもウォシュレットも取り付けは出来ますがただの便座になってしまいます。コンセントがない場合は電気の工事が必要!ってのを覚えていて下さい。『今日は暇やなぁ~』って思いながら溜まりに溜まった施工ブログをポチポチと更新してたらいつものパイセンから連絡がありました。『山川!大至急、いつもの八尾の現場に来てくれ!今度は101号室や!トイレが水漏れしてて、見たらどうやらタンクと便器の間から漏れてるわ!』って感じです。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。