関する記述の一部である。高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次のa~cにより,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。}\)時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。分散型電源の解列は,次によること。次のいずれかで解列すること。複数の相に保護リレーを設置する場合は,いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解釈第229条からの出題です。近年,太陽光をはじめとする分散型電源の普及に伴い,分散型電源に関する問題が非常に増えていますので,試験勉強にも重点項目として取り入れるようにして下さい。解答:(5)(ア)電気設備技術基準の解釈第229条の通り,「単独運転」となります。(イ)電気設備技術基準の解釈第229条の通り,「再閉路」となります。(ウ)電気設備技術基準の解釈第229条の通り,「連絡」となります。<電気設備技術基準の解釈第229条(抜粋)>高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。一般電気事業者が運用する電力系統において(イ)再閉路が行われる場合は、当該(イ)再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。分散型電源の解列は、次によること。次のいずれかで解列すること。前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。[H30:問10]電力の需給に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。