規格で明確に規定されていません。プラグで成端できます。ような異なる状況では、テストは不明確になります。コード法」は不確実性が最も低いため、パーマネント・リンクでは常このテスト方法を使用する必要があります。「機器コード法」は、チャネルに要求されるテスト方法です。コード法」を使用できます。このホワイトペーバーでは、さまざまなケーブル配線構成のテスト方法について説明します。ここでは、極性については説明していません。極性はテスト機器によって自動的に検出され、適切に報告されることを前提としています。以下の例では、チャネルのテスト方法を除き、ピンなしテスト機器を使用します。つのいずれかの形状になります。トランシーバーはピンありです。機器コードはピンなしです。