本装置は、高圧受電設備の高圧電路の零相電圧及び零相電流を検出し、構内地絡による絶縁抵抗を常時監視するシステムです。情報を本体内部のメモリに記録します。警報設定や測定結果及び波形データの表示はパソコンを使用して行います。●無停電で高圧ケーブルの絶縁状態を常時監視することができます。●方向性継電器よりも高感度なため絶縁不良の早期発見が可能です。波形をパターン分析することにより発生要因の推測が可能です。●ZCTの取付はシールド付き高圧ケーブルのみご使用になれます。●特高受電設備にはLINDAシリーズをご使用ください。●弊社指定の零相電圧検出装置(ZPD)をご使用ください。富士電機製ZPD-2オムロン製VOC-3Sが製造中止のためDAS-410/810からDAS-420/820に変更となっております。