ガス漏れ0331お引渡しとガス漏れ「とんがり屋根の家」がお引渡を完了しました。クライアントによる塗装工事や一部のタイル張りも完了しました。最終金額の支払が完了済み、残りは追加工事分のお支払いです。施主引渡時のガスの開栓で、ガス漏れが確認されました。ガス検査は、ガスメーター取付時に検査が行われていて、その時にはガス漏れはみつからず、コンロでの着火テストも無事に行われました。開栓時に問題が見つかるというのは、我々の経験でも初めてのことです。ガス漏れ発見で、調査班が呼ばれて精密調査をおこなうことにより、リビングのガスコンセントから55センチあたりの配管にキズが見つかりました。写真は管内の内視鏡検査のものですが、ビスらしきものによってつけられた傷が3つ並んでつけられています。これで見つからないようだと、検査と修理のために大変な工事が必要となるところでした。引渡の翌日はお引越でしたが、引越日の朝より、慌ただしくガス配管の修理に入らせてもらいました。床を開口して、ガス管を引き出すことで現れた傷跡です。プラスターボードを止めるビスが原因のようです。傷ついたガス管は切り取られ、新規の管に取り替えられています。あけられた床は再び閉じられ、修理の完了です。このお宅の床は、化粧ラーチ合板が仕上がりです。お引越前に見つかって良かったのですが、ガス漏れはこわいです。検査は行われているのに、その時に現れなかった漏れが、後から見つかるというのは怖い話です。引渡日のガスの開栓の時に、ガスのマイコンメーターがおちており、ガスが供給できないようになっていたのが、気づいたきっかけです。事前に行われた検査でのガス燃焼試験などで、管内のガス圧が下がることでガス管が動き、キズからビスの先が少し抜けたのでしょうか、ガス漏れがおこりました。今回は、大工さんの工事によって配管を傷つけてしまい、事故が起こったわけですから、各職方の気配りとともに、建築工事方法の見直しも必要なことに思われます。一方で、ガスのマイコンメーターの能力がとても優秀で、安全対策がしっかりできていることを知るきっかけともなりました。午後、引越が無事におこなわれました。クライアントには、まだ就学前のお子さんがいらっしゃいます。引越とともに、まずは落下防止ネット貼りを始めていらっしゃることと思います。