(ウ)電気設備に関する技術基準を定める省令第24条第1項の1ロに規定されている通り,「低圧側」となります。(エ)電気設備に関する技術基準を定める省令第24条第1項の1ハに規定されている通り,「混触防止板」となります。<電気設備に関する技術基準を定める省令第24条(抜粋)>高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号により(ア)B種接地工事を施すこと。次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。接地抵抗値は、第17条第2項第一号の規定にかかわらず、5Ω未満であることを要しない。変圧器が特別高圧電路と低圧電路とを結合するものである場合において、第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超えるときの接地抵抗値は、10Ω以下であること。次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。[H27:問6]常時監視をしない発電所に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。