するマンションの換気口から黒い粉が降ってくるその他平成27年度マンションの換気口から黒い粉がでてくる。その他の各部屋の換気口に付いていたというフィルターが持ち込まれました。どのフィルターも灰黒色に汚れていました。持ち込まれたフィルターに付いているほこりを顕微鏡で観察したところ、灰黒色の塊に、繊維状の物が混ざっており、中には白や赤茶色を示す部分も含まれていました。ガスバーナーによる燃焼試験を実施したところ、ほとんど燃え残りました。水とジエチルエーテルで溶解するか試験を行ったところ、どちらにも溶けることはありませんでした。蛍光X線分析装置によって、含有成分の分析を行ったところ、検出された主要な元素は、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、鉄でした。結果この物質は、難燃性であり、水及びジエチルエーテルに不溶性であること、更にマグネシウム、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、鉄が検出されたことから、繊維状の部分は、建築資材として使用される鉱物繊維のグラスウールまたはロックウールであると推定されました。これらの物質については、石綿のような発がん性は少ないとされています。携帯スマホサイトサイトマップこのサイトについて個人情報保護(新しいウインドウで名古屋市Webサイトを開きます。)ウェブアクセシビリティについて名古屋市WEBサイト(新しいウインドウで名古屋市Webサイトを開きます。)SNSでも情報配信中:新しいウインドウで開きますTwitterFacebookFacebookの運用ポリシー(新しいウインドウで名古屋市Webサイトを開きます。)Twitterの運用ポリシー(新しいウインドウで名古屋市Webサイトを開きます。