おける高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設についての記述である。雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう,当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は,この限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。49条からの出題で,典型的な条文が空欄となった問題です。基本的にはどの条文から出題されるかは絞ることが難しいので,過去問や参考書等でできるだけたくさんの条文に触れることが重要となります。解答:(2)(ア)電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の1に規定されている通り,「変電所」となります。(イ)電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の2に規定されている通り,「配電用変圧器」となります。(ウ)電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の2に規定されている通り,「過電流遮断器」となります。(エ)電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の3に規定されている通り,「供給」となります。(オ)電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の3に規定されている通り,「需要場所」となります。<電気設備に関する技術基準を定める省令第49条>雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。[H27:問5]高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器に施す接地工事に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。