下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれてしまいます。ビニールテープで仮止めします。ドレンホースは常に下になるように整形してください。配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。(配管を接続後使用しますので保管してください。太径パイプに入れます。ブルを整形しセットします。できるだけ小さなRで曲げてください。壁穴に配管類を通します。室内機の上部を据付板に引っ掛けます。確認を怠ると、水たれとなることがあります。水たれとなることがあります。壁側にして設置してください。壁側にして設置してください。側面カバーを外して行います。場所に設置してください。位置を決めてください。フックを外してから引いてください。暖房効果を良くするために、雪の多い地方では風通しを妨げないように別売の風雪ガードや高置台を設けてください。.※締め付けトルクは下表に従ってください。エアパージ...※締め付けトルクは下表に従ってください。フレア加工をしてください。※R410A用専用工具の使用を推奨します。●室内機の配管からフレアナットを外します。(メス側)をスパナで外します。●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。.10右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナッ...10右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。ガス漏れ検査(R410A用検知器をご使用ください。むき出し部の芯線はまっすぐにしてください。雨水が電気品に入り感電の原因となります。発熱や火災などの原因になります。●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける警告ケーブル固定バンド●側面カバー・端子台カバーを外して行います。.12表示部●表示部の保護シートを取り外してください...12表示部●表示部の保護シートを取り外してください。●輸送用部品を取り外してください。リモコンの混信を防ぎたいときに設定を変更します。リモコンの電池ケースふたを外したところにあります。側に設定されています。1台について設定を行います。傾いていないかを確認してください。取り付け直してください。