2019.06.30スポンサーリンク電験3種の法規で出題される特殊場所の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。第69条では、可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設について、次のように規定されています。第69条)次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。第176条では、可燃性ガス等の存在する場所の施設について、次のように規定されています。第176条抜粋)金属管工事により、次に適合するように施設すること。金属管は、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有するものであること。接続する方法その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続すること。ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。電線は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルであること。電線は、がい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用する場合を除き、管その他の防護装置に収めて施設すること。電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口で電線が損傷するおそれがないようにすること。電気柵は、動物に電気ショックを与えて追い払う柵です。第74条では、電気さくの施設の禁止について、次のように規定されています。第74条)電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。第192条、電気さくの施設で、次のように規定されています。第192条)田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。電流動作型のものであること。定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。第64条では、地絡に対する保護措置について、次のように規定されています。第64条)ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。次のように規定されています。第187条抜粋)水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、容器に収め、損傷を受けるおそれがある箇所にこれを施設する場合は、適当な防護装置を更に施すこと。プール用水中照明灯に電気を供給するためには、一次電路の使用電圧及び二次側電路の使用電圧がそれぞれ300[V]以下及び150[V]以下の絶縁変圧器を使用し、絶縁変圧器の二次側配線は金属管工事により施設し、かつ、その絶縁変圧器の二次側電路を接地しないこと。第189条抜粋)遊戯用電車に電気を供給する電路の使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。第190条抜粋)可搬型の溶接電極を使用するアーク溶接装置を施設するとき、溶接変圧器は、絶縁変圧器であること。被溶接材又はこれと電気的に接続される持具、定盤等の金属体には、D種接地工事を施すこと。可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設について、次のように規定している。次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第69条「可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設」の規定です。基づく特殊場所に施設する電気設備に関する記述である。)状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。)し、又は貯蔵する場所。上記の記述の空欄箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。第69条「可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設」の規定です。)状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。)し、又は貯蔵する場所。基づく異常時の保護対策に関する記述の一部である。)遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第64条「地絡に対する保護措置」の規定です。)遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。解釈」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べa.可搬型の溶接電極を使用するアーク溶接装置を施設するとき、溶接変圧器は、絶縁変圧器であること。被溶接材又はこれと電気的に接続される持具、定盤等の金属体には、D種接地工事を施すこと。b.プール用水中照明灯に電気を供給するためには、一次電路の使用電圧及び二次側電路の使用電圧がそれぞれ300[V]以下及び150[V]以下の絶縁変圧器を使用し、絶縁変圧器の二次側配線は金属管工事により施設し、かつ、その絶縁変圧器の二次側電路を接地すること。c.遊戯用電車(遊園地、遊戯場等の構内において遊戯用のために施設するものをいう。)に電気を供給する電路の使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。第190条)により適切です。第187条)によると「絶縁変圧器の二次側電路を接地しないこと」ですので、不適切です。おける電気さくの施設の禁止に関する記述である。電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。)のおそれがないように施設するときは、この限りでない。解釈」における電気さくの施設に関する記述である。電気さくは、次のaからfに適合するものを除き施設しないこと。田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。)である旨の表示をすること。電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。)V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。電流動作型のものであること。)mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。第192条「電気さくの施設」の規定です。電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。)のおそれがないように施設するときは、この限りでない。電気さくは、次のaからfに適合するものを除き施設しないこと。田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。)である旨の表示をすること。電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。)V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。電流動作型のものであること。)mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。金属管工事により施設し、薄鋼電線管を使用した。金属管工事により施設し、管相互及び管とボックスその他の附属品とを5山以上ねじ合わせて接続する方法により、堅ろうに接続した。ケーブル工事により施設し、キャブタイヤケーブルを使用した。ケーブル工事により施設し、MIケーブルを使用した。電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口で電線が損傷するおそれがないようにした。第176条「可燃性ガス等の存在する場所の施設」の規定です。(3)「電線は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルであること」ですので誤りでする。ホイートストンブリッジ回路このページでは、ホイートストンブリッジ回路について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたホイートストンブリッジ回路の過去問題の求め方も解説しています。電験3種の法規で出題される保安原則と公害の防止について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電気工作物による危険や障害を防止...理論キルヒホッフの法則とブリッジ回路の合成抵抗このページでは、キルヒホッフの法則とブリッジ回路の合成抵抗について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の法規で出題される電線路の計算問題の過去問を、解説しています。難関問題が多く、たいへん苦労すると思いますが、電力科目と理論科目をきっちりと理解していれば、新たに覚えるところはありません。電験3種の電力で出題される配電線の供給方式について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験三種の機械で出題される三相同期発電機の出力と並行運転について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の試験で、実際に出題された過去問も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)スポンサーリンク。