次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。使用電圧、展開の有無、乾燥の状態にかかわらず、すべての場所に適用できます。第159条では、金属管工事について、次のように規定されています。第159条)金属管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。短小な金属管に収めるものは、この限りでない。金属管内では、電線に接続点を設けないこと。湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管には、D種接地工事を施すこと。次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管には、C種接地工事を施すこと。接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができる。電験3種-法規(電気設備技術基準)過去問題1997年(平成9年)問6人が容易に触れるおそれがある場所に、使用電圧が300[V]を超える低圧屋内配線を合成樹脂管工事によって施設する場合の工事方法として、不適切なものは次のうちどれか。電線は、絶縁電線(屋外用ビニル電線を除く)であること。合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。CD管は、直接コンクリートに埋め込んで施設する場合を除き、専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置をすること。合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用するばあいは、そのボックスにD種接地工事を施すこと。アルカリ性、耐油性であるので腐食せず、軽量で加工が容易であるなどの特長がありますが、機械的強度が劣るので重量物の圧力または機械的衝撃を受けるおそれがないように施設しなければなりません。設問の(1)~(4)は正しい記述です。(5)は、使用電圧が300[V]を超える機械機器の金属製外箱の接地はC種接地が必要です。解釈」に基づく、電気使用場所における屋内電路の対地電圧の制限に関する記述である。住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とすること。)[V]以下とすることができる。)[V]以下であること。2.電気機械器具及び屋内の電線は、原則として、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。3.電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。)が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。上記の記述の空欄箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。第143条「電路の対地電圧の制限」の規定です。住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とすること。)[V]以下とすることができる。)[V]以下であること。2.電気機械器具及び屋内の電線は、原則として、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。3.電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。)が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。解釈」に基づく住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述での一部である。住宅内の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とする。)[V]以下のときは、その限りでない。)[V]以下であること。b、電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。c、電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。)及び過電流遮断器を施設すること。)が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。上記の記述の空欄箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。第143条「電路の対地電圧の制限」の規定です。住宅内の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とする。)[V]以下のときは、その限りでない。)[V]以下であること。b、電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。c、電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。)及び過電流遮断器を施設すること。)が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。解釈」に基づく低圧屋内幹線の施設に関する記述の一部である。a.低圧屋内幹線は、損傷のおそれがない場所に施設すること。)のあるものであること。その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)のある電線を使用すること。)[A]を超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第148条「低圧幹線の施設」の規定です。a.低圧屋内幹線は、損傷のおそれがない場所に施設すること。)のあるものであること。その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)のある電線を使用すること。)[A]を超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍。解釈」における、低圧屋内幹線の施設に関する記述の一部である。保護する過電流遮断器を施設すること。次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第148条「低圧幹線の施設」の規定です。解釈」に基づく、金属管工事による低圧屋内に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。絶縁電線相互を接続し、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆した上で、接続部分を金属管内に収めた。使用電圧が200[V]で、施設場所が乾燥しており金属管の長さが3[m]であったので、管に施すD種接地工事を省略した。コンクリートに埋め込む部分は、厚さ1.2[mm]の電線管を使用した。電線は、600Vビニル絶縁電線のより線を使用した。湿気の多い場所に施設したので、金属管及びボックスその他の付属品に防湿装置を施した。第159条「金属管工事」の規定です。金属管内では、電線に接続点を設けないません。したがって(1)が誤りです。解釈」に基づく、電線の接続に関する記述として、適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電線を接続する場合は、接続部分において電線の絶縁性能を低下させないように接続するほか、短絡による事故(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において異常な温度上昇のおそれがないように接続する。裸電線と絶縁電線とを接続する場合に断線のおそれがないようにするには、電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合を含め、電線の引張強さを25[%]以上減少させないように接続する。屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続するか、又は電気的に完全に接続する。低圧屋内配線を合成樹脂管工事又は金属管工事により施設する場合に、絶縁電線相互を管内で接続する必要が生じたときは、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分被覆し、接続する。住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)に関し、定格消費電力が2[kW]以上の電気機械器具のみに三相200[V]を使用するための屋内配線を施設する場合において、電気機械器具は、屋内配線と直接接続する。過去問解説(1)電線を接続する場合は、接続部分において電線の絶縁性能を低下させないように接続するほか、短絡による事故(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないように接続する。第7条)(2)裸電線と絶縁電線とを接続する場合に断線のおそれがないようにするには、電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合を含め、電線の引張強さを20[%]以上減少させないように接続する。第12条)(3)屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうにかつ電気的に完全に接続する。第166条)(4)低圧屋内配線を合成樹脂管工事又は金属管工事により施設する場合に、絶縁電線相互を管内で接続する必要が生じたときは、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分被覆し、接続する。第159条)(5)住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)に関し、定格消費電力が2[kW]以上の電気機械器具のみに三相200[V]を使用するための屋内配線を施設する場合において、電気機械器具は、屋内配線と直接接続する。第143条により正しい記述です。解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ダクトの支持点間の距離を2[m]以下で施設した。造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクト内部に塵埃が侵入し難いように施設した。5[m]のダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。ダクトを固定ぜず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した付属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。ダクトの終端部は、閉そくすること。ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ダクトは、造営材を貫通しないこと。ダクトには、D種接地工事を施すこと。したがって(1)が正しい記述です。解釈」に基づく、低圧屋内幹線に使用する電線の許容電流とその幹線を保護する遮断機の定格電流との組み合わせに関する工事例である。ここで、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機またはこれに類する起動電流が大きい電気機械器具を「電動機等」という。)[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。100[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。)[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。第148条「低圧幹線の施設」の規定です。電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。過電流遮断器は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。)[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。100[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。)[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。解釈」に基づく、住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一部である。住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下であること。)[kW]以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は、この限りでない。電気を供給するものであること。)[V]以下であること。