2019.06.30スポンサーリンク電験3種の法規で出題される屋内電路の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。低圧屋内幹線とは、引込点から分電盤までの電線・ケーブルの屋内部分をいいます。第148条では、低圧幹線の施設について、次のように規定されています。第148条)低圧幹線は、次の各号によること。損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。前号の規定における電流値は、需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とすることができる。低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。対地電圧が150V以下の低圧屋内電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線に過電流遮断器を施設しないことができる。第143条では、電路の対地電圧の制限について、次のように規定されています。第143条)住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。電気を供給するものであること。電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。