原発の構造と現場を熟知した技術者の意見を聴いて、女川原発再稼働の是非について共に考えましょう。この問題を宮城県知事選の争点のひとつとしていきましょう。)..........................................私たち「みやぎアクション」は、女川原発の再稼働を許さない!という思いで、集まり行動するゆるやかなネットワークです。私たちは2011年3月11日の震災後に起こった福島原発の爆発で、自然界には存在しない放射性物質を浴びました。子どもたちは直接の被曝のみならず、汚染されてしまった環境によって、これから長い年月にわたり放射線を被曝し続けることになってしまったのです。福島原発の爆発から2年以上たちます。年間1ミリシーベルトを超える環境で暮らさざるをえない人々が沢山います。被害状況はほとんど報道されませんでした。女川原発でも、大規模事故につながりかねない危機的事態が発生していたことがわかってきました。)で9月下旬、外部電源が失われ非常用発電機が作動するトラブルが立て続けに2度発生したと発表した。東北電によると、9月29日午後2時40分ごろ、外部電源を保護する装置の通電試験で、遮断器を接続する際に作業担当者が必要な手順を省いたため、別の遮断器が作動し停電。使用済み核燃料プールを冷やすポンプも一時停止し、非常用発電機で代替した。30日午前1時半ごろ、非常用電源から復旧した外部電源に切り替えようとしたが、現場への指示不徹底で再び外部電源が止まった。電源が完全復旧したのは、最初の停電発生から約30時間後の30日午後8時50分ごろだった。プールの水温に変化はなかった。事務所は13日、「原子力安全の確保にかかる設置者の取り組みが不十分」として文書で再発防止を指導した。「2度も停電を起こしてしまい深く反省している。安全確保に万全を期していきたい」と語った。発電機しゃ断器を投入したところ、同日14時40分に、1号機と2号機間の電源を融通するしゃ断器が開放され、1号機の所内電源に停電が発生しました。同設備に異常がないことを確認後、同日15時16分にポンプを起動しました。使用済燃料プールの水温は約30°Cであり、ポンプの停止前後で水温に変化はありませんでした。3については一時的に欠測しましたが、別のモニタにより監視を継続しておりました。その後、30日0時33分までに、1号機の所内電源のうち常用電源は、2号機からの電源融通による受電を再開したことから、運転中の非常用ディーゼル発電機の停止作業を行うため、同日1時29分に1号機の常用電源と非常用電源間を連絡するしゃ断器を投入したところ、再度、1号機と2号機間の電源を融通するしゃ断器が開放され、1号機の所内電源のうち常用電源に停電が発生しました。1号機の所内電源のうち非常用電源は非常用ディーゼル発電機により確保されていました。停電の原因については、いずれもしゃ断器の投入操作にあたり、別のしゃ断器を動作させないための電気的に隔離する処置が不足していたことによるものであったことから、必要な処置を講じ、30日20時48分に復旧作業が完了しました。本事象による安全上重要な設備の異常はなく、また発電所周辺への放射線の影響もありませんでした。当社といたしましては、本事象の原因を踏まえた再発防止対策を講じ、発電所の安全確保に努めてまいります。上===================事故の公表は事故発生から14日後の10月13日です。東北電力の作業ミスでした。