機械TwitterFacebookはてブPocketLINE2020.01.26スポンサーリンク電験三種の機械で出題される保護機器の種類と特徴について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。負荷電流の開閉と事故電流の遮断を行う機器です。遮断器は、消弧装置を有しているので負荷電流が流れている状態でも開路することができます。ガス遮断器などがあります。油遮断器(OCB)油遮断器は、接点の開閉を油中で行う機器です。接触子間に発生するアークにより、絶縁油が熱分解し、水素ガスが発生します。この水素ガスの絶縁耐力や冷却能力並びに絶縁油の絶縁耐力や冷却能力によりアークを遮断させています。磁気遮断器(MBB)磁気遮断器は、電磁力を利用して、アークを消弧させる機器です。遮断時に接触子間に発生したアークに、自己電流によって生じる磁束を作用させて、アークをアークシュートの狭い溝に導いて引き延ばし、冷却して消弧させています。空気遮断器(ABB)空気遮断器は、圧縮空気を利用して、アークを消弧させる機器です。遮断時に接点間に発生したアークに圧縮空気を吹き付けて、アークを吹き飛ばし、消弧させています。そのため遮断時に大きな破裂音が発生します。真空遮断器(VCB)真空遮断器は、真空中におけるアークの拡散作用を利用した機器です。動作しても真空を保つベローズ、回路と接続する導体などで構成されています。ガス遮断器(GCB)ガス遮断器は、六フッ化硫黄ガス(SF6ガス)を消弧媒質として使用した機器です。比重は空気の約5倍で、絶縁耐力は電極形状によって大きく変化しますが、平等電界中では空気の2~3倍あり、約3気圧で絶縁油以上となる性質があります。消弧性能は、空気の約100倍といわれています。ガス遮断器の消弧原理は、接点間に発生したアークに、主接触子に連動するパッファシリンダ内で圧縮された高圧SF6ガスをノズル部を通して吹き付けて、消弧させています。電力用コンデンサ電力用コンデンサは、遅れ無効電力を消費する調相装置です。力率を進めるために用いられます。重負荷時には無効電力が増加し、系統の電圧が低下する傾向にありますので、電力用コンデンサを投入し、系統の電圧降下を補償しています。電力用コンデンサは、コンデンサ本体と、放電コイル、直列リアクトルで構成されています。放電コイルは、コンデンサが電路から切り離された時に、残留電荷を放電する目的で設置されています。直列リアクトルは、過大な高周波電流の流入を抑制する目的で設置されています。電路に電力コンデンサを接続すると、電源に含まれている第五高調波成分の増幅により、電力損失の増大や機器の絶縁破壊が発生する場合があります。そのため、電力コンデンサの静電容量と直列共振状態を構成するリアクタンスを電力コンデンサに直列に接続しています。(OCR)電流の大きさが設定値以上になると動作する継電器です。(GR)零相電流が設定値以上になると動作する継電器です。(OVGR)零相電圧が設定値以上になると動作する継電器です。地絡事故の検出を補助します。(VR)電圧の大きさが設定値になると動作する継電器です。設定値以上の電圧で動作する過電圧継電器(OVR)は、電圧条件確認用や絶縁保護監視として用いられています。設定値より低い電圧で動作する不足電圧継電器(UVR)は、故障検出用として用いられています。(DFR)保護区間に流入する電流と保護区間より流出する電流のベクトル差(差電流)を検出し、一定値以上で動作する継電器です。変電所では、変圧器内部故障の保護に用いられています。保護などにも用いられています。(RDFR)差電流の通過電流に対する比率が設定値以上になると動作する差動継電器です。外部事故などで通過電流が大きくなると、変流器の特性差や飽和により継電器が誤動作しやすくなります。比率差動継電器では、この原因による誤動作を防ぐことができ、故障検出感度および動作速度を高くできます。(DSR)一定方向に一定値以上の短絡電流が流れた場合に動作する継電器です。(DR)故障点までのインピーダンスが一定値以下で動作する継電器です。(FR)周波数の大きさが一定値以上または一定値以下になると動作する継電器です。使用されている主変圧器の内部故障を確実に検出するためには、電気的な保護継電器や機械的な保護継電器が用いられます。電気的な保護継電器としては、主に比率差動継電器が用いられ、機械的な保護継電器としては油流の急変や分解ガス量を検出するブッフホルツ継電器、油圧の急変を検出する継電器などが用いられます。故障時に変圧器内部の圧力上昇を緩和するために、放圧装置が取り付けられています。ブッフホルツ継電器は、変圧器本体とコンサベータとの間に取り付けられ、変圧器内部故障の際に発生するガスあるいは絶縁油の油流を検出する継電器です。)で高圧の回路を開閉したり、故障時の電流を遮断したりするために用いられる。現在、広く用いられている遮断器の消弧方式には、次のようなものがある。引き込んで、アークを引き伸ばしながら冷却して消弧する方式のものである。)と消弧能力を利用したもので、真空容器の中で接点の開閉を行わせる方式のものであり、多頻度の開閉操作に適している。)を圧縮して、アークに吹き付けて消弧する方式のもので、高電圧、大容量の遮断器として広く用いられている。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)で高圧の回路を開閉したり、故障時の電流を遮断したりするために用いられる。現在、広く用いられている遮断器の消弧方式には、次のようなものがある。引き込んで、アークを引き伸ばしながら冷却して消弧する方式のものである。)と消弧能力を利用したもので、真空容器の中で接点の開閉を行わせる方式のものであり、多頻度の開閉操作に適している。)を圧縮して、アークに吹き付けて消弧する方式のもので、高電圧、大容量の遮断器として広く用いられている。)と避雷器を並列に接続したものを、回転機器の近傍に設置する場合がある。)を制限する作用を行う。)と抵抗を直列に接続したものを、真空遮断器の負荷側導体と対地間に設置する場合がある。上記の記述の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)と避雷器を並列に接続したものを、回転機器の近傍に設置する場合がある。)を制限する作用を行う。)と抵抗を直列に接続したものを、真空遮断器の負荷側導体と対地間に設置する場合がある。高圧コンデンサには、瞬間的なサージ電圧を吸収することによって、機器の破損を防止する働きもあります。)故障時にその回路を遮断するための開閉器であるが、平常時は回路の開閉操作にも用いられる。)があり、単に充電された電路を開閉するためのみに用いられる。)遮断器に代わって、真空遮断器が用いられる。22[kV]を超えるものには優れた絶縁性能を持つSF6(六ふっ化硫黄)ガスを使用したガス遮断器が用いられている。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)故障時にその回路を遮断するための開閉器であるが、平常時は回路の開閉操作にも用いられる。)があり、単に充電された電路を開閉するためのみに用いられる。)遮断器に代わって、真空遮断器が用いられる。22[kV]を超えるものには優れた絶縁性能を持つSF6(六ふっ化硫黄)ガスを使用したガス遮断器が用いられている。(4)2008年(平成20年)問8変圧器の異常を検出し、油入変圧器を保護・監視する装置としては、大別して電気的、機械的及び熱的な3種類の継電器(リレー)が使用される。これらは、遮断器の引き外し回路や警報回路と連動される。)継電器を用いるのが一般的である。)で動作するように接続される。動作する継電器が用いられる。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。変圧器の異常を検出し、油入変圧器を保護・監視する装置としては、大別して電気的、機械的及び熱的な3種類の継電器(リレー)が使用される。これらは、遮断器の引き外し回路や警報回路と連動される。)継電器を用いるのが一般的である。)で動作するように接続される。動作する継電器が用いられる。(2)2009年(平成21年)問8高圧負荷の力率改善用として、その負荷が接続されている三相高圧母線回路に進相コンデンサが設置される。)を軽減させ、かつ、進相コンデンサ投入時の突入電流を抑制するものである。)[%]としている上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。力率改善用として、その負荷が接続されている三相高圧母線回路に進相コンデンサが設置される。)を軽減させ、かつ、進相コンデンサ投入時の突入電流を抑制するものである。6[%]のリアクトルを接続することを標準としている。$V_N$[V]は、次の式で与えられる値となる。135.1[V])とする。50[Hz]の進相コンデンサ設備を考える。その定格電流は、131[A]となる。この進相コンデンサ設備に直列に接続するリアクトルのインダクタンス[mH](1相分)の値として、最も近いのは次のうちどれか。)を利用した遮断器である。料を使用するとともに,アークを制御することで電極の局部過熱と溶融を防いでいる。される)が真空中に拡散し絶縁筒内面に付着して絶縁が低下しないようにしている。路において広く使用されている。)を遮断器前後の線路導体と大地との間に設置する場合が多い。いものを組み合わせたのは次のうちどれか。)を利用した遮断器である。料を使用するとともに,アークを制御することで電極の局部過熱と溶融を防いでいる。される)が真空中に拡散し絶縁筒内面に付着して絶縁が低下しないようにしている。路において広く使用されている。)を遮断器前後の線路導体と大地との間に設置する場合が多い。(4)2017年(平成29年)問9次の文章は、電力用コンデンサに関する記述である。電力用コンデンサには、進相コンデンサ、調相コンデンサ及び直列コンデンサがあり、さらにフィルタ用コンデンサやサージ吸収用コンデンサなどを含めることがある。電力用コンデンサは、一般的に複数枚の薄葉誘電体を金属はく電極とともに巻き込み、リード線を引き出した単位コンデンサの集合で構成し、容器などに収納したものである。電極として蒸着金属が用いられることがある。)こと、耐熱性に優れ長期安定性に優れていることなどが求められる。)点検としては、油漏れ、発錆、がいしの汚損、容器の変形、端子部の過熱及び機器の異常過熱などの有無について確認を行う。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電力用コンデンサには、進相コンデンサ、調相コンデンサ及び直列コンデンサがあり、さらにフィルタ用コンデンサやサージ吸収用コンデンサなどを含めることがある。電力用コンデンサは、一般的に複数枚の薄葉誘電体を金属はく電極とともに巻き込み、リード線を引き出した単位コンデンサの集合で構成し、容器などに収納したものである。電極として蒸着金属が用いられることがある。)こと、耐熱性に優れ長期安定性に優れていることなどが求められる。)点検としては、油漏れ、発錆、がいしの汚損、容器の変形、端子部の過熱及び機器の異常過熱などの有無について確認を行う。コンデンサの直列接続と並列接続このページでは、コンデンサの直列接続と並列接続について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたコンデンサの直列接続と並列接続の過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題される太陽光発電や風力発電などの新分野の発電方式について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題されるケーブルの作用静電容量について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される発電機等の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験三種の機械で出題される三相同期発電機の特性について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の試験で、実際に出題された過去問も解説しています。このページでは、三相交流回路の計算問題について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された三相交流回路の過去問題の解き方も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)。