No.35:地下貯水槽No.3からNo.6への移送について、4月11日午後2時から移送を開始いたしましたが、同日午後2時3分に移送ポンプ出口配管の接続部(フランジ部)より漏えいが確認されたことから、同時刻に移送ポンプを停止いたしました。pump.漏えいについては、移送ポンプを停止したことにより停止しております。漏えいした水は、土中に染み込んでおります。No.37:地下貯水槽No.3からNo.6への移送中に発生した水漏れについて、移送ポンプ出口配管の接続部(フランジ部)からの漏えいの原因調査のため、配管フランジの分解をおこないます。(盛土)の除去作業を開始いたします。leaks."福島第一原発で相次いで汚染水漏れを起こした地下貯水槽の基本構造は、遮水シートを使った「管理型」と呼ばれるごみ処分場と同じだったことが、東京電力の説明で分かった。その構造について、専門家からは「ごみ処分場の水準から見てもお粗末だ」などと厳しい批判が上がっている。site".東電によると、貯水槽は地面に穴を掘り、一番下に粘土を布で包んだベントナイトシートを張り、その上に2重の遮水シートを敷いた構造。「厳重な品質管理をしていた」と強調する。「ため池にシートを敷いて汚染水をためているようなもの。近年の処分場ではあり得ないお粗末さだ。考え方自体が間違っている」とあきれる。その上で「一定の漏出は防ぐことができない。漏れることを前提に造るのが常識で、漏れてもすぐ分かる地上型ステンレスタンクにすべきだ」と提案する。昨年8月、了承している。いう構造の施設ならば安全を担保できるかについては、法に基づく明確な審査基準もない。4/10/2013):福島第1原発の地下貯水槽の防止シート外側で微量の放射性物質が検出されたと、東京電力が発表。part):新たに漏れが見つかったのは、1号貯水槽。これまで漏れが見つかった2、3号貯水槽のうち、2号貯水槽の汚染水の9200トンを6日から移し替えている途中だった。6.東電によると、9日午前、3重構造の遮水シートの間にたまった水を調べたところ、1立方センチあたり高濃度の1万ベクレルが検出され、汚染水の漏れを確認した。water.東電はこれまで、貯水槽の上部から漏れていると推定。満水状態にしなければ汚染水をためられるとしていた。今回漏れた1号貯水槽は5割しかたまっておらず、底に近い方のシートの継ぎ目などから漏れたことが確実となった。part):会合では規制委として、汚染水を保管するタンクの増設前倒しを東電に要求することや、放射性物質を取り除く多核種除去装置の本格稼働を急ぐことなどが挙げられたが、新たに有効な対策は示されず、議論は30分足らずで終了した。minutes.規制委で事故対応を担当する更田豊志委員は「過酷な現場で作業を進めている」と述べ、現場に配慮して警告が十分できなかったと反省した。says:本日午前にサンプリングした地下貯水槽No.1ドレン孔水(2箇所)および地下貯水槽No.1漏えい検知孔水(2箇所)の分析を実施いたしました。locations).分析結果では、漏えい検知孔水(北東側)の塩素濃度が前日分析結果4ppmから910ppmに上昇しました。yesterday.なお、仮設ポンプによる地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.1への移送については、本日12時47分に停止しました。答えはまったく簡単だ。