施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。第30条では、地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止について、次のように規定されています。管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。第47条では、地中電線路の保護について、次のように規定されています。第47条)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。第120条の地中電線路の施設で、次のように規定されています。第120条抜粋)地中電線路は、電線にケーブルを使用し、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。地中電線路を管路式により施設する場合は、電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。高圧、特別高圧の管路式地中電線路には、次の表示を施すこと。物件の名称、管理者名及び電圧を表示すること。おおむね2mの間隔で表示すること。地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。暗きょには、次のいずれかにより、防火措置を施すこと。地中電線を、耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること地中電線を、規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること地中電線を、不燃材料で造られた管又はトラフに収めること暗きょ内に自動消火設備を施設すること。地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。地中電線を衝撃から防護するため、地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。第125条の地中電線と他の地中電線等との接近又は交差で、次のように規定されています。第120条抜粋)低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること。地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。不燃性の被覆を有すること。堅ろうな不燃性の管に収められていること。自消性のある難燃性の被覆を有すること。堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。これに電気を供給するための電線を、建物の外壁に固定して施設する場合を屋側配線(おくそくはいせん)と言います。第111条では、高圧屋側電線路の施設について、次のように規定されています。第111条抜粋)高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。展開した場所に施設すること。電線は、ケーブルであること。ケーブルには、接触防護措置を施すこと。ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。第56条では、電気使用場所に施設する配線について、次のように規定されています。第56条)配線は、施設場所の状況や電圧に応じて、感電や火災のおそれがないように施設しなければならない。移動電線を電気機械器具と接続する場合には、接続不良による感電や火災のおそれがないように施設しなければならない。特別高圧の移動電線は、施設してはならない。充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものについては、この限りではない。高圧移動電線は、造営物に固定しないことから、接続点で短絡事故が発生するおそれがあります。第66条で規定されています。第66条)高圧の移動電線又は接触電線に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。第171条の移動電線の施設で、次のように規定されています。第171条抜粋)低圧の移動電線は、次によること。移動電線と屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ちょう架用線にちょう架して施設する場合は、この限りでない。移動電線と屋側配線又は屋外配線との接続には、差込み接続器を用いること。移動電線と電気機械器具との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。施した端子にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。高圧の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。特別高圧の移動電線は、屋内に施設する場合を除き、施設しないことと。電験3種-法規(電気設備技術基準)過去問題1997年(平成9年)問4使用電圧が300[V]以下の低圧屋側電線路をバスダクト工事(バスダクトが換気型のものを除く)により施設する場合の工事方法として、不適切なものは次のうちどれか。ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。ダクトを、点検できない隠ぺい場所に施設する場合は、導体の接続箇所が容易に点検できる構造とする。ダクトの終端部は、閉そくすること。ダクトは、内部に水が浸入してたまらないものであること。ダクトには、D種接地工事を施すこと。過去問解説バスダクトは壁面とか床面の展開した場所及び点検口のある天井裏等の点検できる隠ぺい場所に施工できます。したがって、点検できない隠ぺい場所には施工できません。答え(2)2002年(平成14年)問8次の文章は、「電気設備の技術基準の解釈」に基づく地中電線相互の接近又は交さに関する記述である。箇所で相互間の距離を30[cm]以下として施設することができるとされている。下記の(1)から(5)までの記述中で不適切なものはどれか。第120条「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差」の規定です。(5)地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合は、規定にありません。答え(5)2003年(平成15年)問7次の文章は、「電気設備の技術基準の解釈」に基づく電気使用場所に施設する移動電線に関する記述である。)及び電気使用機械器具の電線は除かれる。)その他これに類する器具を用いること。人が容易に触れるおそれがないように施設した端子金物にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。)その他の方法により堅ろうに接続すること。)の移動電線は、屋側又は屋外に施設しないこと。)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。解釈第19条、解釈第203条、解釈第214条の規定である。)及び電気使用機械器具の電線は除かれる。)その他これに類する器具を用いること。人が容易に触れるおそれがないように施設した端子金物にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。)その他の方法により堅ろうに接続すること。)の移動電線は、屋側又は屋外に施設しないこと。解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述の一部である。)からの影響を受けないように施設しなければならない。)[cm]以上の土冠で施設すること。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に記入する語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第120条「地中電線路の施設」の規定です。)からの影響を受けないように施設しなければならない。)[cm]以上の土冠で施設すること。基ずく地中電線等の施設に関する記述の一部である。)、弱電流電線等又は管(他の電線等という。)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。)を講じなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたものは次のうちどれか。第47条「地中電線路の保護」の規定です。)、弱電流電線等又は管(他の電線等という。)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。)を講じなければならない。解釈」における屋外に施設する移動電線の施設についての記述の一部である。)の屋外配線との接続には、ちょう架用線にちょう架して施設する場合を除き、さし込み接続器を用いること。)の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。)の移動電線は、屋外に施設しないこと。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第171条抜粋)」の規定です。)の屋外配線との接続には、ちょう架用線にちょう架して施設する場合を除き、さし込み接続器を用いること。)の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。)の移動電線は、屋外に施設しないこと。解釈」における、地中電線路の施設に関する記述の一部である。)以上の土冠で施設すること。使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第120条「地中電線路の施設」の規定です。)以上の土冠で施設すること。使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電線にケーブルを使用し、かつ、暗きょ式により地中電線路を施設した。地中電線路を管路式により施設し、電線を収める管には、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐える管を使用した。地中電線路を暗きょ式により施設し、地中電線に耐燃措置を施した。地中電線路を直接埋設式により施設し、衝撃から防護するため、地中電線を堅ろうなトラフ内に収めた。第120条「地中電線路の施設」の規定です。高圧、特別高圧の管路式地中電線路には、次の表示を施すこと。物件の名称、管理者名及び電圧を表示すること。おおむね2mの間隔で表示すること。したがって(5)が誤りです。解釈」における、高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。高圧屋側電線路は、次により施設すること。)場所に施設すること。)には、接触防護措置を施すこと。)m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。高圧屋側電線路は、次により施設すること。)場所に施設すること。)には、接触防護措置を施すこと。)m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述である。)のおそれがないように施設しなければならない。)遮断器を施設しなければならない。)その他の方法により堅ろうに接続すること。)に施設する場合を除き、施設しないこと。)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。第171条「移動電線の施設」の規定です。)のおそれがないように施設しなければならない。)遮断器を施設しなければならない。)その他の方法により堅ろうに接続すること。)に施設する場合を除き、施設しないこと。解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。地中箱内についてはこの限りでない。地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。)の隔壁を設けること。)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。不燃性の被覆を有すること。堅ろうな不燃性の管に収められていること。)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。自消性のある難燃性の被覆を有すること。堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。第120条「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差」の規定です。地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。)の隔壁を設けること。)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。不燃性の被覆を有すること。堅ろうな不燃性の管に収められていること。)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。自消性のある難燃性の被覆を有すること。堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。電験三種の機械で出題される三相同期電動機の原理と特性について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の試験で、実際に出題された過去問も解説しています。三相同期電動機のトル...理論RLC並列共振回路このページでは、RLC並列共振回路について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたRLC並列共振回路の過去問題の求め方も解説しています。...理論トランジスタの等価回路このページでは、トランジスタの等価回路について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたトランジスタの等価回路の過去問題の解き方も解説しています。過渡現象と時定数とはこのページでは、過渡現象と時定数について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された過渡現象と時定数の過去問題の解き方も解説しています。電験3種の電力で出題される導電材料について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)このページでは、電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)の過去問題も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)スポンサーリンク。