羽根の付け替えによる給気使用はできません。60°C、常温において相対湿度90%以下。つながるおそれがあります。●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。●1日50回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。●この商品には強弱速調はありません。●キュービクルにこの換気扇を使用する場合は、次の基準をお守りください。4620)受電設備容量が500kVAを超えるものであって機械換気設備を設けることが必要な場合は、次によること。機械換気装置には、独立した検出装置をもつ故障警報装置を設ける。取替えは安全、かつ、容易に行えることとする。換気扇の羽根は、排気熱に耐え得る耐熱性、難燃性及び十分な機械的強度をもつ材質のものとする。屋外用の換気口には、防雨用のフード、自動シャッター、ガラリなどを設ける。