長野県で屋根工事ならプライバシーポリシーお問合せサイトマップ飯田市、伊那市など飯田市を中心に長野県全域が対応エリアとなっております。増築時の壁の取合い箇所が原因ぽいです今回は雨漏りの現場点検に伺いました。豊丘村にある会社の屋根になります。大雨が降ったときに雨漏りがしたとの事です。雨漏りの原因は明らかにここって箇所が見つからない限り特定をするのは難しいです。今回は会社の方がここだろうって箇所の雨樋を切ったら1番雨漏りのひどかった箇所は収まったみたいです。ほかの箇所も雨漏りしているので他のところも点検が必要です。この折れている個所が切った箇所です。雨が流れずに溜まっていたのかもしれません。全体を見てみると雨漏りの原因になりえる箇所がたくさんありました。箱樋はほぼ全体が錆びて下部が落ちてしまっていました。雨樋の勾配があまりなかったので常に雨が溜まってしまっていたのかと思います。外壁についている換気口も外れてしまっています。中が見える状態なので横殴りの雨が降れば中に入ってしまうかと!建物を継ぎ足して増築してきたみたいで、既存屋根の下に新たな屋根を作ってあります。外壁との取り合いの水切りが浅いとそこからも雨が入ってしまいます。上の箱樋が機能してないので、箱樋から落ちた雨が外壁内に入ってしまう事もありそうです。ここも雨漏りがしています。軒天が水を吸って変色しています。点検してみると全体的に原因箇所がありました。1番は既存屋根に屋根を被せるカバー工事がいいかと思います。800平米ほどの大きな屋根なのでコスト的に難しいところもあります。雨樋の交換と外壁との取り合い箇所の補修、折半屋根の錆ている個所の塗装、などがお勧めです。しました今回は飯田市羽場坂にてセキスイハイムのお宅の外壁屋根塗装工事が着工しました。いつも通り駒ケ根市の根本架設工業さんにお願いしました。安心して任せれる鳶さんなので助かっています。飯田市羽場坂でセキスイハイム築25年のお宅の現場点検に伺いました。今回は飯田市羽場坂にてセキスイハ医務築25年のお宅の現場点検に伺いました。10年ほど前に一回外壁屋根と塗装施工済です。アバンテという名称の屋根です。下伊那郡泰阜村にて強風台風によるトタン屋根の捲れの点検に行ってきました。台風によるトタン屋根の捲れの点検に伺いました。写真見てもらえばわかるように完全に捲れてしまってますね(^_^;)ソーラーも載っているので載せたときにどこか傷めてしまったのかもしれません。