等幅フォントURL71.どなたか教えて下さい。18:8はじめまして。素人的な質問なんですが、アドバイスを下さい。最近、工場内のレイアウト変更でエアコンプレッサを移動したのですが、それ以降、問題が発生しました。かご型モータ)を始動させるとキュービクル内トランスの地絡検知用アース線に11A程の電流が流れます。停止させると地絡電流は正常値に戻ります。始動中にコンプレッサのアース線電流を測りましたが0Aでした。検討したのですが要因が分かりません。すみませんが考えられる要因を教えて下さい。どなたか教えて下さい。23:1何と!こんな寂れた掲示板に書き込みが!有難うございます。3.7kWで11Aとはまさに負荷電流ですね。結線間違いの可能性が高いです。三相中の接地相(普通白色の線)と機器外箱接地用のアース線(普通緑色の線)とをどこかで間違えてつないでいると思われます。コンプレッサのアース線電流を測ったとの事ですが外箱に漏電していなければ流れないでしょう。その線を上流に辿っていくとどこかで緑と白が入れ替わっていませんか?もしそうなら、そこを直せば解決するでしょう。「71.どなたか教えて下さい。