江崎教授主催の「次世代データセンター勉強会」にて1ラック30KVA分科会の成果を発表しました。データセンターを「風量」からデザインすると運用者に優しい風速1m/sな高密度ラック搭載データセンターが実現出来ます。米国BaseLayer社モジュラーデータセンターYouTubeで公開されています。sugipooh返信3Uで3KVAを越えるサーバーが出てきて1年。旧来のデータセンターは1ラック2KVAから3KVAが多く、このようなサーバはたった1台しか設置出来ない。1ラック12KVAを実現するには、コールドアイルを拡げると良い。私に10年以上のノウハウ。6シグマでビデオを作ってもらいました。2016に行ってきました。新型GPU・CPUにあわせて、”静音化”のためのカラフル液冷が多数展示されていました。液漏れ対策などもしっかりされていました。OasisTM」データセンターにおける空調電力は大きく、節約したいものです。データセンターには2ラック10KW程度から数千ラック10MWクラスまで様々なサイズがありますが、10MWクラスになると年間電気料金が10億円前後となり、空調電力の省力化は深刻な問題となります。従来からの冷凍機を使う空調システムは、最新機種設備でPUE=1.4から1.5となり、100Wサーバーで40Wから50Wの空調電力を使っています。古い空調機を使っているデータセンターでは、PUE=2.8で、100Wサーバーで180Wも空調機電力を浪費している場合もあります。日本の場合、秋期から冬期、春期には外気温が低く、外気を導入して省エネ空調が可能です。外気を導入すればPUE=1.1以下となり大幅な省電力化が可能です。外気導入システムの場合”ホコリ”対策はフィルター機構により対策できますが、”腐食性ガス””湿度”に関しては別途調整機構が必要となります。”湿度”を制御するには、それ相応な電力を使います。“湿度”を「米国空調学会(ASHRAE)温湿度規格」に合わせて制御するためには、外気導入システムであっても、相応な設備が必要になります。従来からの冷凍空調機は、データセンターでの湿度制御を考慮すると簡便に使える空調システムと言えます。Oasysは単純な熱交換器では無く、クーリングタワー同様な気化熱を使い効率良く熱を排出します。夏期に排熱効率が下がった時には、内蔵されている冷凍空調機を使います。https://www.munters.com/ja/munters/products/coolers–humidifiers/oasis-indirect-evaporative-coolers-iec/日本では、東京大学ゲノムセンターに導入されています。http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2015/03/0326.html海外では、エクイニクス社のロンドン、オーストラリアの最新データセンターにおいて大規模に導入されているほか、多数の導入実績があります。https://www.munters.com/ja/munters/cases/equinix-london/米国QuincyにあるSabeyデータセンターhttps://www.munters.com/ja/munters/cases/sabey-usa-data-center/合計200台を超える100MWクラスのデータセンターにも採用されています。提供してくれる時代になった。そのスマートフォンは、データセンタのサーバ群から「クラウドサービス」を受けている。今後益々のスマートフォン高速化により、データセンタは、さらに高度なサービスを求められ大規模高速化を要求されている。データセンタ−省電力化市場は大きくなる予想される。必要とされる技術検討を紹介する。最新データセンタの実態をご理解いただき、今後必要とされる部品、技術を解説します。sugipooh3データセンター情報をアップデートしました。3件のフィードバック「データセンターのお話」をアップデートしました。おなじみの資料データーセンターに関する情報を集めてご紹介。最新情報にアップデートしました。sugipooh返信データセンターをはじめとしたインフラ系の技術をウォッチする著者の目線から1週間の出来事を振り返る「インフラ屋さんの週刊ブックマーク」。記事が掲載されました。