世界の移り変わりには、目まぐるしいものがあります。当社は、永年培った豊富な技術と実績を駆使することにより、世の中で活用しうる商品群の最適コンビネーションを追求し、市場ニーズに対応できるシステムを構築していきます。PUMPAPI610に準拠したオーバーハングポンプセンターラインサポート型を採用し、高温条件においても使用可能です。要API610に準拠したヘビーデューティーオーバーハングポンプです。徴バックプルアウト構造を採用しています。センターラインサポート高温での運転による熱膨張を考慮し、センターラインサポート型に設計されています。ファンによる空冷方式を採用します。軸受冷却水なしで、最高温度250°Cまで運転可能となります。250°C以上の場合は、水冷ジャケット式軸受囲を採用します。1ケーシングケーシングの設計は、API610に準拠しています。メタルタッチにより、芯ずれを防ぎ、確実な密封が可能です。トップセンター吐出し構造により、確実なセルフベントが可能です。2シールチャンバーAPI682及びAPI610に準拠したシールチャンバー寸法に設計されています。3ベアリングベアリング寿命は25000時間以上で設計されています。水切と油切(ノンスパーキング材)が、外部からの異物の混入及び内部からの油漏れを確実に防ぎます。軸受囲には、コンスタントレベルオイラーが装着されています。6潤滑油ベアリングの潤滑油は、フリンガー方式です。7軸受シャフトの剛性は、API682・API610に準拠しており、シャフトの振れを最小限にし、メカニカルシールの延命効果もあります。8取替え可能なウェアリングウェアリングが、ケーシングとインペラーに装着されています。高効率・低NPSHに設計され、仕様に最適なクローズドタイプのインペラーを採用しています。インペラーの動バランスは、API610に準拠しています。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。PUMPAPI610に準拠した垂直割り多段式二重ケーシング両持ポンプ高圧、高温、高速に適し、様々な過酷なプロセスや工業分野で幅広く使用可能です。両吸込みインペラー(BTBFD)も採用し、低NPSHでも使用可能です。要BTBF型は横型・垂直割り・多段式・片吸込(BTBFDは一段目両吸込)・二重ケーシング・ディフューザーガイドベーン・センターラインサポート・両持型のバレルポンプです。BTBF(BTBFD)型は高圧、高温、高速(BTBFDは低NPSH)に適し、様々な過酷なプロセスや工業分野で幅広くお使いいただけます。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。高い信頼性バランスドラムにより最適なスラストフォースに低減されています。ディフューザーガイドベーンにより、内部ラジアルフォースはバランスされています。フルサーキュラー形軸受囲の採用と高精度な動バランスの実施で、安定した運転とベアリングの長寿命を実現しています。セルフベント吸込・吐出ノズル共にトップ配置されているので、セルフベントが可能になりスムーズに起動します。1アウターケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。安全な運転に必要な強度が保障されます。垂直割りケーシングをメタルタッチで接合し、圧縮ガスケットを取りつけることで、芯ずれを防ぎ、確実な密封を可能にします。センターラインサポートタイプの設計なので熱膨張による芯ずれが起こりません。高効率・低NPSHに設計され、幅広い仕様に最適なクローズドタイプの片吸込(BTBFDは一段目両吸込)多段インペラーを採用しています。ベーン・パッシングを低滅するために、インペラーの羽根とディフューザーの配列を考慮しています。締りばめとスプリットリングによって、インペラーが主軸にしっかりと固定されています。インペラーとローターの動バランスはAPI610に準拠しています。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えることでベアリングとシャフトシールを長持ちさせます。主軸に二重キー溝を設けることで、バランスしやすい構造としています。5シャフトシールとシールチャンバーメカニカルシールはAPI682とAPI610に準拠したすべてのシールやプランに対応します。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。バランス管によって、シールチャンバーの両側(結合側と反対側)の圧力がメカニカルシールに必要な吸込圧を維持する仕組みになっています。6軸受囲ブラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。7軸受ベアリングと潤滑システムは、用途に合わせてAPI610に準拠した3種類の設定が用意されています。スリーブラジアルおよびティルティングパッドスラスト軸受/強制給油8バランス・ドラムバランス・ドラムにより最適なスラストに低滅され、ベアリングの長寿命を実現します。垂直割りの中間カバーとメタルタッチ方式の接合を用いた構造により、内部の液漏れと芯ぶれを最低限に抑えます。等間隔に羽根を取りつけたディフューザーがあることでインペラーの周りの圧力が均一になり、ラジアルフォースがバランスし、結果的に主軸の振れも起こりません。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB3)API610に準拠した水平割り多段式両持ポンプボリュートタイプケーシングを採用し、ローターの取り外し及び点検が容易に行えます。両吸込みインペラー(HTBD)も採用し、低NPSHでも使用可能です。要HTB型は横型・水平割り・多段式・片吸込(HTBDは一段目両吸込)・二重ボリュート・センターラインサポートタイプ・両持型のポンプです。(HTBD)型は高圧、大容量に適し、さまざまなプロセスや工業分野で幅広くお使いいただけます。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。コンパクトなデザインコンパクトなクロスオーバーを取りつけたケーシングにより、流路の摩擦損失が最低限に抑えられます。高い信頼性インペラー多段背面合わせ配置により、ポンプのスラストフォースはバランスされています。二重ボリュートケーシングにより、内部ラジアルフォースはバランスされています。フルサーキュラー型軸受囲の採用と高精度な動バランスの実施で、安定した運転とベアリングの長寿命を実現しています。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。ボリュートタイプケーシングの採用により、ローターの取り外し及び点検が容易に行えます。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。扱う液体や仕様にあわせてケーシングガスケットを選択することで、確実な密封性を実現します。センターラインサポートタイプの設計なので熱膨張による芯ずれが起こりません。吸込口と吐出口がケーシング下部と一体鋳造されているので、駆動機や配管を外さずにローターを取り出すことができます。二重ボリュート構造により、ラジアルフォースが低滅されます。ボリュートタイプケーシングの採用により、ローターの取り外し及び点検が容易に行えます。高効率・低NPSHに設計され、幅広い仕様に最適なクローズドタイプの片吸込多段インペラー(HTBDは一段目両吸込)を採用しています。締りばめとスプリットリングが、軸スラストによってインペラーが主軸からずれるのを防ぎます。インペラーとローターの動バランスはAPI610に準拠しています。インペラー多段背面合わせ配置を採用することで、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えることで軸受とシャフトシールを長持ちさせます。5シャフトシールとシールチャンバーメカニカルシールはAPI682とAPI610に準拠したすべてのシールやプランに対応します。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。バランス管によって、シールチャンバーの両側(結合側と反対側)の圧力がメカニカルシールに必要な吸込圧を維持する仕組みになっています。6軸受囲ブラケットがフルサーキュラーなので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温下で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。7軸受ベアリングと潤滑システムは、用途に合わせてAPI610に準拠した3種類の設定が用意されています。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB3)API610に準拠した水平割り多段式両持ポンプ機械加工したディフーザーを採用し、小流量から使用可能な高効率ポンプです。ディフューザーガイドベーン・センターラインサポート・両持型のプロセスポンプです。MTBは高圧、多用途での使用に適しています。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。高い信頼性インペラーの多段背面合わせ配置により、最適なスラストフォースに低減されています。ディフューザーガイドベーンにより、内部ラジアルフォースはバランスされています。フルサーキュラー形軸受囲の採用と高精度な動バランスの実施で、スムーズな運転とベアリングの長寿命を実現しています。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。扱う液体や仕様にあわせてケーシングガスケットを選択することで、確実な密封性を実現します。センターラインサポートタイプの設計なので熱膨張による芯ずれが起こりません。吸込口と吐出口がケーシング下部と一体鋳造されているので、ドライバーや配管を外さずにローターを取り出すことができます。高効率に設計され、幅広い条件下で使えるクローズドタイプの片吸込多段インペラーを採用しています。インペラーの動バランスはAPI610に準拠しています。インペラー多段背面合わせ配置を採用することで、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。正確に削り出されたディフューザーガイドベーンにより高い効率性が維持され、且つ、ラジアル・フォースはバランスされます。主軸の振れをできるだけ抑えることでベアリングとシャフトシール長持ちさせます。API610に準拠しています。6シャフトシールとシールチャンバーメカニカルシールはAPI682とAPI610に準拠したすべてのシールやプランに対応します。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。バランス管によって、シールチャンバーの両側(結合側と反対側)の圧力がメカニカルシールに必要な吸込圧を維持する仕組みになっています。7軸受囲ブラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。8軸受ベアリングと潤滑システムは用途にあわせて、API610に準拠した3種類の設定が用意されています。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB1)API610に準拠した水平割り二段式両持ポンプ低NPSH・大容量・中圧での使用に適しています。要RTH型は横型・水平割り・ニ段式・片吸込ないし両吸込・二重ボリュート・センターラインサポート・両持型のプロセスポンプです。RTHは低NPSH・大容量・中圧での使用に適しています。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。高い信頼性ダブル・ボリュート・ケーシングと両吸込インペラー、またはインペラー背面合わせ配置により、ポンプのラジアルフォースとスラストフォースのバランスを低減し、安定した運転とベアリングの長寿命を実現します。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。扱う液体や仕様にあわせてケーシングガスケットを選択することで、確実な密封性を実現します。センターラインサポートタイプの設定なので、熱膨張による芯ずれが起こりません。片側の吸込口と吐出口がケーシング下部と一体鋳造されているので、ドライバーや配管を外さずにローターを取り出すことができます。高効率・低NPSHに設計され、仕様に適切なクローズドタイプの片吸込あるいは両吸込インペラーを採用しています。インペラーを多段背面合わせ配置あるいはバランスのとれた両吸込構造にすることにより、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えてベアリングとシャフトシールを長持ちさせます。5シャフトシールAPI610とAPI682に準拠したすべてのシールやプランに対応するメカニカルシールです。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。6軸受囲ラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。7軸受ベアリングと潤滑システムは用途にあわせて、API610に準拠した3種類の設定が用意されています。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB2)API610に準拠した垂直割り二段式両持ポンプ小容量・中圧での使用に適しています。高温条件下での使用も可能です。ディフューザー(一段目)・単ボリュートあるいは二重ボリュート(二段目)・センターラインサポート・両持型のプロセスポンプです。RTVは小容量・中圧での使用に適しています。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。高い信頼性インペラーの背面合わせ配置により、ポンプのスラストフォースはバランスされています。ディフューザー付ボリュートケーシングにより、内部ラジアルフォースはバランスされています。フルサーキュラー形軸受囲の採用と高精度な動バランスの実施で、安定した運転とベアリングの長寿命を実現しています。セルフベント吸込・吐出ノズル共にトップ配置されているので、セルフベントが可能でスムーズに起動します。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。垂直割りケーシングをメタルタッチで接合し、圧縮ガスケットを取りつけることで、芯ずれを防ぎ、確実な密封を可能にします。センターラインサポートタイプの設計なので熱膨張による芯ずれが起こりません。バックプルアウトのシングルヘッド構造なので、ドライバーや吸込みおよび吐出しの配管を外さずにローターを取り出すことができます。高効率に設計され、仕様に最適なクローズドタイプの片吸込インペラーを採用しています。インペラーの動バランスはAPI610に準拠しています。インペラーの背面合わせ配置により、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えることでベアリングとシャフトシールを長持ちさせます。5シャフトシールAPI682とAPI610に準拠したすべてのシールやプランに対応するメカニカルシールです。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。6軸受囲ブラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。7軸受ベアリングと潤滑システムは用途にあわせて、API610に準拠した3種類の設定が用意されています。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB2)API610に準拠した垂直割り単段式両持ポンプ両吸込みインペラーを採用し、低NPSH・大容量での使用に適しています。ボリュート・センターラインサポート・両持型のプロセスポンプです。HDVは低NPSH・大容量・高温での使用に適しています。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。両吸込インペラーにより、スラストフォースをバランスさせています。ダブル・ボリュート・ケーシングにより、ラジアルフォースを低減しています。フルサーキュラー形軸受囲の採用と高精度な動バランスの実施で、安定した運転とベアリングの長寿命を実現しています。セルフベント吸込・吐出ノズル共にトップ配置されているので、セルフベントが可能でスムーズに起動します。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外圧、モーメントなど)。垂直割りケーシングをメタルタッチで接合し、圧縮ガスケットを取りつけることで、芯ずれを防ぎ、確実な密封を可能にします。センターラインサポートタイプの設計なので熱膨張による芯ずれが起こりません。head)構造なので、ドライバーや吸込みおよび吐出し配管を外さずにローターを取り出すことができます。二重ボリュート構造により、ラジアルフォースが低滅されます。高効率・低NPSHに設計され、仕様に最適なクローズドタイプの両吸込インペラーを採用しています。インペラーの動バランスはAPI610に準拠しています。バランスのとれた両吸込構造により、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます。3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えることでベアリングとシャフトシールを長持ちさせます。5シャフトシールAPI682とAPI610に準拠したすべてのシールやプランに対応するメカニカルシールです。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。6軸受囲ブラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。7軸受ベアリングと潤滑システムは用途にあわせて、API610に準拠した3種類の設定が用意されています。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。BB1)API610に準拠した水平割り単段式両持ポンプ両吸込みインペラーを採用し、低NPSH・大容量での使用に適しています。ボリュート・フートサポート・両持型のプロセスポンプです。SD-Sは低NPSH・大容量での使用に適しています。610に準拠したヘビーデューティーポンプです。シールチャンバーAPI682とAPI610に準拠した寸法に設計され、当社の標準寸法でデュアルシールも装着が可能です。イージーメンテナンス主配管や駆動機を取り外さずにオーバーホールが行えます。二重ボリュートケーシングによりラジアルフォースが低減されています。両吸込インペラーによりスラストフォースはバランスされています。フルサーキュラー型軸受囲の採用と高精度の動バランスの実施で、スムーズな運転とベアリングの長寿命を実現しています。1ケーシングAPI610に準拠した設計です(設計圧力、ノズル外力、モーメントなど)。扱う液体や仕様にあわせてケーシングガスケットを選択することで、確実な密封性を実現します。片側の吸込口と吐出口がケーシング下部と一体鋳造されているので、ドライバーや配管を外さずにローターを取り出すことができます。二重ボリュート構造により、ラジアルフォースが低滅されます。効率・低NPSHに設計され、仕様に最適なクローズドタイプの両吸込インペラーを採用しています。インペラーの動バランスはAPI610に準拠しています。バランスのとれた両吸込構造により、スラスト荷重を抑えてベアリングを長持ちさせます3ウェアリング取替え可能なウェアリングが装着されています。主軸の振れをできるだけ抑えることでベアリングとシャフトシールを長持ちさせます。5シャフトシールAPI610とAPI682に準拠したすべてのシールやプランに対応するメカニカルシールです。ご要望にあわせてグランドパッキンも装着可能です。6軸受ベアリングと潤滑システムは用途にあわせて、API610に準拠した3種類の設定が用意されています。スリーブラジアルおよびティルティングパッドスラスト軸受/強制給油7軸受囲ブラケットが全円形なので軸受囲の振動が最低限に抑えられます。そのためポンプの振動はAPI610の許容値内となります。高温で運転させる場合には、冷却システムが装着されます。取替え可能なラビリンス式軸端シールとディフレクターが囲いからのオイル漏れを防ぎ、囲いに異物が混入するのを阻止します。60Hz(※)上記の図に加え、貴社に最適な設計もご用意いたします。VS1及びVS6)API610に準拠した二重ケーシング竪型ポンプ低NPSH・低温に適し、様々なプロセスや工業分野で幅広く使用可能です。外部ケーシングを取り外すとサブマージ型ポンプとして使用できます。