機械TwitterFacebookはてブPocketLINE2020.01.25スポンサーリンク電験三種の機械で出題される変圧器の並列結線について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の試験で、実際に出題された過去問も解説しています。$V_1-V_2$[V]になります。これを減極性といいます。${V_3}’$[V]とすれば、${V_3}’=V_1+V_2$[V]となります。これを加極性といいます。このようなことがあるので、外部からでも極性がわかるように、変圧器の外箱には端子記号がつけてあります。4304に規定されており、高圧側(一次端子)にU,V、低圧側(二次端子)にu,vを用い、高圧端子から変圧器をみて右側にUをつけます。Uとuが外箱の同じ側にある変圧器が減極性、Uとuが対角線上にある変圧器が加極性であると定められています。JISでは減極性を標準と規定しています。変圧器のつなぎ方(並行運転)1台の変圧器から電力を供給している負荷設備において、負荷が増加したとき、変圧器の容量が不足することがあります。このような場合、増設負荷に応じられる容量の変圧器を新しく設置し、図2(a)に示すように、既設の変圧器と並列につないで使用します。これを並行運転といいます。変圧器を並列につなぐ場合、図(a)のように、各変圧器の起電力の向きが同一になるように、すなわち極性が一致するようにつなぎます。流れて、巻線を焼損することになります。並行運転の条件2台の変圧器を用いて並行運転をする場合、それぞれの変圧器に定格容量を超えない電流を分担させることが必要です。そのために必要な条件と理由は次のとおりです。極性が一致していないと、非常に大きな循環電流が流れて巻線を焼損する。巻数比が異なると、循環電流が流れて巻線を過熱させる。等しくないと、各変圧器に流れる電流に位相差を生じ、取り出せる電力は各変圧器の出力の和より小さくなり、出力に対する銅損の割合が大きくなって利用率が悪くなる。各変圧器の百分率インピーダンス降下が等しいこと。各変圧器が定格出力に比例する電流を分担するために必要である。三相変圧器の並行運転の場合は、上の1~4のほかに、さらに次のような条件が必要です。相回転が一致していること。一次側,二次側の線間誘導起電力の角変位が等しいこと。$z_a$[%],$z_b$[%]は、次の式で与えられます。次の式で与えられます。とき、各変圧器は定格負荷の状態で容量比に比例した負荷分担をすることができます。変圧器が3台以上の場合でもこの関係は成り立ちます。電験三種-機械(変圧器)過去問1999年(平成11年)問10下表は、電力用変圧器の並列運転を行うために必要とする条件と目的をまとめたものである。