やり直しの家づくり~そして高気密高断熱住宅へ~スマートフォン用の表示で見るやり直しの家づくり~そして高気密高断熱住宅へ~請負契約後に解約、土地も越境でもめる、など波乱万丈の家づくり。それでもようやく出会えた設計士とスーパー工務店。空調・換気たいきゅうです。日によって、また時間によって気温の変動が大きい季節になってきました。我が家の地獄のような子供たちの体調不良の連続もようやく落ち着きました。真夏で暑くて家で過ごせない時期から3か月が経過しました。先日ついにリカバリー工事第3回を施行してもらいましたのでついに報告できます。冬、暖房の問題点www.taikyu-iedukuri.com厳密にはもう春でしたが、入居直後のことでした。期待しすぎていたこともありますが、床下エアコンが効かずいきなり家族で風邪をひいてしまった苦い思い出があります。床下エアコンをぜひ取り入れたいという思いと、リビングダイニングはシンプルにしたいという思いを両立し階段下収納にエアコンを設置をしました。セオリーを通りならやはり気積の大きい空間に設置すべきでした。エアコンの選定は任せっきりで盲点でした。採用したのは床置きエアコン。ダイキン製のこのタイプのエアコンは吹き出し口が上下両方にあります。夏に冷房をつけるときは上からのみを、と予定しておりました。この点は担当の方に使用方法の確認しそこで安心してしまいました。床置きエアコンは暖房使用の場合は上下両方の吹き出し口から温風がでてくる仕様で、下のみには設定できませんでした。ニーズが多くはないため、新機種もおそらくなく、センサーが本体にしかないタイプでした。暖まり、サーモオフに。床下への風量自体も減りLDKの空間まで届かずという結果に。対策してもらいましたが、付け焼刃でした。夏、冷房の問題点www.taikyu-iedukuri.com冷房計画は非常に難しいことを体感した新居での初めての夏でした。省令準耐火構造と間取りの影響で、小屋裏エアコンは想定通りの効果を発揮できず、下屋様式になっているリビングダイニングは暑くて過ごしづらい、これもまた苦い思い出となりました。小屋裏エアコンを採用するのであれば、やはり間取りとしてできるだけオープンな空間にすることが基本であることを痛感しました。今後想定を上回る暑さも考慮し、いくら高性能な躯体であっても予備のエアコン用スリーブを用意しておいたほうがよかったと感じました。工務店担当者とやりとりを重ね、空調計画の再検討をしていただきました。効果は非常に限定的でした。あとは基礎下にも換気ファンを設置することも案として出ていました。夏については過去記事の通り、こちらも換気ファンを2階天井と階段➡リビング間に設置しました。www.taikyu-iedukuri.comしかし、それもリビングダイニングの温熱環境を改善するには至りませんでした。給気冷暖房システムです。実はこれは当初採用を検討していたものです。金額的にも床下エアコン+小屋裏エアコンとそう変わらない金額の提示でした。実際に給気暖房方式では床下への風量は少なくなってしまうことから採用しませんでした。検討し、試行錯誤した結果、ぐるっと1周してもどってきた感覚です。長くなったので本日はここまでです。次回は我が家に設置した給気冷暖房システムを紹介します。本日もありがとうございました。使用電力量たいきゅうです。年始に家族でスキー旅行を予定しているのです...2019-12-14続・我が家の給気冷暖房システムその2たいきゅうです。前回からかなり間があいてしまいました。...2019-11-29我が家の給気冷暖房システムたいきゅうです。台風が去って再び猛暑の気配です。はてなブログPro請負契約後に解約、土地も越境でもめる、など波乱万丈の家づくり。(1)ランキングスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。