これで私も一安心です。ありがとうございました!お店の看板が新しくなりましたお店の看板を東芝の販売会社さんのご好意で新しくすることになりました。ありがとうございます!この看板を交換してもらいます。古い看板を取り外しました。私はこの仕事に就いて27年になります。その間の約20年間、この看板のお世話になりました。近くで見るとかなり大きいです。看板のベースが取り付きました。新しい看板は白が基調になっていますので、夜はとっても明るくなりました。~ビル全室を切り替えます~初見のお客様です。WEBからのご依頼ありがとうございます。1フロアに各1件のテナントさんが入っている4階建ビルのオーナーさまです。「1階のテナントさんの電気容量を増やして欲しい」とのご依頼でした。現状の電気設備では30アンペアの契約が上限です。昨今、事務所として使用するには30アンペアでは足りませんね。お客様はまずは1階のみを工事するか他の階も工事するか迷っていました。私は11階のみ工事する。他の階のことは考慮しない。(事案が発生したときにあらためて考える)2まずは1階のみ工事する。将来的には他の階も工事できるように電気設備に余裕を持たせる。34階とも同時に工事する。3パターンをご提案させていただきました。お客様は熟考の結果、3をご選択なさいました。ありがとうございます!さて、工事です。新しい分電盤に交換しました。当然ですが、漏電遮断器が付いています。(前は付いていませんでした)これで万が一、漏電が発生したときには0.1秒以内に電気を遮断してくれます。フタ付きなので見栄えも良いですね。おっと、私にはまだ大事な作業が残っています。絶縁抵抗を測定して、漏電のチェックを行います。余裕で規定値をクリアしました。引き続き、接地抵抗を測定してアースのチェックをします。こちらも余裕で規定値をクリアしました。ここまでやるのがプロフェッショナルの仕事です。