風がちょっと冷たかったですが、日当たりが良かったので順調に作業が進みました。これで年内に予定していた作業はほぼ終わりました。これから年明けの仕事の段取りに入ります。浴室暖房機の工事をご紹介します。今年は寒いので出足が早いようです。この換気扇を暖房機能付きに取り替えます。暖房機能付きになると本体が大きくなるので開口作業が必要となります。緑の枠がその大きさです。電動工具を使用して天井を開口しました。こちらは浴室の天井裏です。トイレの換気ダクトと本体が干渉するので切断してバイパス処理します。本体を取り付けました。今回は200Vのハイパワー型です。ダクトが2本ありますが、奥側がバイパスしたトイレ用です。素手でダクトを触って排気漏れが無いかチェクします。~キッチンに専用コンセント~お得意さまからお電話を頂戴しました。「ブレーカが落ちて困る」とのことです。冬場は電気ストーブやホットカーペットを使うのでブレーカーが落ちやすくなるご家庭が多いです。このキッチンのコンセントがリビングのコンセントと同じ回路でした。リビングでは電気ストーブ、キッチンでは電子レンジや電気ポットを使っているので同時に使用するとブレーカーは落ちてしまいます。そこで、電線を新規に敷設して別回路に分ける工事を行います。以前にIHクッキングヒーターを取り付けさせていただきました。今回は同じようなルートなので、その電線管に電線を抱かせます。分電盤側まで電線を引きました。屋外に回したので屋内側には電線を露出しないで施工ができました。コンセントも新調します。電圧とアースを確認して作業終了です。浴室暖房機の工事を紹介させていただきます。この換気扇を浴室暖房機に交換させていただきます。浴室暖房機は天井型と壁型がありますが、今回は壁型です。ユニットバスでなくて在来のタイル貼りなので冬はかなり寒くなります。お父様のヒートショックを心配なさって息子さんが導入を決めました。暖房機は消費電力が多いので専用電源回路が必要です。配線カバーを取り付けて敷設します。下段の左から3つ目のブレーカーに収容しました。ちなみに、こちらの分電盤も6年前に私が交換させていただいたものです。リモコンを浴室内に取り付けます。防水構造になっていて、手がすべっても落下しないように鎖がついています。試運転もバッチリです。本日は照明器具の交換を紹介させていただきます。お得意様の賃貸マンションのオーナーさまからのご依頼です。毎度ありがとうございます!浴室の照明器具のカバーが壊れてしまいました。湿気があるのでカバーがないと漏電する可能性があります。交換させていただきます。新しい照明器具のカバーです。ネジ部に湿気が入らないように処理がしてありますね。まれにこのカバーを締め付けすぎて電球を交換するときに外れないときがあります。ここはギュ~ではなくて、軽く締め付けるだけにしておいてください。新しい光源はLEDです。今日は照明器具の交換を紹介させていただきます。この屋外用の照明器具です。壊れてしまったので交換させていただきます。既設の器具を外しました。取付ネジがサビているので雨水が浸みていたようです。新しい器具を同じように取り付けては、また同じように浸水します。そこで、ちょっと工夫です。防水剤を台座部分に塗布して雨水が侵入しないようにしました。新しい器具の光源はもちろんLEDです。~ブレーカーの故障~不動産店さまからのご依頼です。「貸し家の電気がつかなくなった」とのことです。お話を聞いてみると、冷蔵庫や電子レンジが使えなかったそうです。この分電盤の特定回路が通電していなかったみたいです。私が伺ったときは問題なかったのですが、ブレーカーの不具合と判断しました。1、再発するかもしれない2、他のブレーカーも年数がかなり経っている3、漏電遮断器が付いていない(!)上記1~3より、大家さんと相談して分電盤をそっくり交換することにしました。(特に3は重要です)分電盤を外しました。塗装跡がしっかりと出てしまって、気になります。跡が隠れるように留意して工事を進めます。新しい分電盤を取り付けます。収まりきれなかったブレーカーも盤内に収納します。塗装跡は右側に少々出てしまいましたが、通常は盤に隠れてほとんど見えません。おっと!私にはまだ大事な作業が残っています。絶縁抵抗を測定して漏電のチェックを行います。規定値をクリアできました。ここまで確認するのがプロフェッショナルです。~触ると熱い~ご紹介のお客様です。「コンセントが熱くなっている」との連絡をいただきました。