照明器具の交換お得意先の不動産管理会社さまから問い合わせをいただきました。「照明のカバーがグラグラしている」とのことです。照明器具のカバーです。「グラグラ」というよりは「ブラブラ」という感じです。カバーが無いので裸電球状態になっているのですが、問題は場所です。浴室なのでカバーが無いと湿気が器具に回って漏電の可能性があります。当日に新しい浴室用照明器具に交換しました。心配症の私も夜に安心して眠ることができます。~助成金がでます~今日は感震ブレーカーの工事をご紹介します。感震ブレーカーは大きな地震があったときに、一定時間後に電気を自動的に遮断します。この「一定時間後」が大事で、瞬時に停電すると夜間などは真っ暗になって避難が出来なくなる恐れがあります。避難中に電力会社の停電が復帰しても感震ブレーカ-をリセットしないと通電しません。これは宅内の電気製品のスイッチが入りっぱなしになっていたとき、火災になるのを防ぐためです。荒川区では感震ブレーカーの取り付けをすると助成金が出ます。https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/bosaibohan/josei/okunaianzen.html今日のお客様は特例世帯なので工事費用の5/6が助成されます。72,000円の工事費用であれば自己負担は12,000円となります。こちらの分電盤を交換させていただきます。それなりに年数も経っているので、交換するにはいい機会でした。新しい分電盤の感震リレーです。約3分後に自動で電気を遮断します。お客様はこの間に避難をするという具合です。分電盤がキレイになってお客様にも喜んでいただけました。春が来るまでもう少しのガマンですねぇ。今日は非常用照明器具の交換工事を紹介します。この照明器具を交換させていただきます。普段は階段灯として点灯していますが。この器具は万が一、停電があっても内蔵バッテリーで点灯し続ける非常灯も兼用しています。ただいま、従業員の大熊が交換作業中です。新しい光源はもちろん、LEDです。普段は階段灯として使えても、バッテリーが消耗していて非常灯として機能しないケースがあります。非常灯がある建物は定期的な点検をオススメします。漏電遮断器の交換お得意さまから電話を頂戴しました。「工場の漏電遮断器が壊れた」とのことです。電気が使用できないと工場の操業に影響が出ます。当日の作業予定を何とかやりくりして現場に向かいました。当日は当店の貸し出し用の漏電遮断器を取り付けて急場をしのぎました。写真の漏電遮断器は貸し出し用なので、正式なものに交換します。作業中も工場の操業は止められません。3相200V(いわゆる動力電源)なので感電すると大変です。活線(電気がきている状態)作業になりますので、絶縁手袋を使用します。いつもに増して緊張して作業しています。貸し出し用を外すことができました。新しい漏電遮断器を取り付けて作業完了です。緊張したので気が付くとノドがカラカラです。おかげさまで私は晩酌のビールが楽しみです。集合住宅の共用部照明工事いつもご依頼いただく不動産管理会社さまからのご依頼です。毎度ありがとうございます!この照明器具を交換します。年季が入っていて、カバーも無くなっています。新しい照明器具を取り付け中です。台座の形状で制約があり、同じような器具を選定しました。新しい照明器具はもちろんLEDです。東芝の器具は口金がこのようになっています。照明の形状が似ているのでうっかり従来の蛍光灯を取り付けてしまいそうですが、これなら間違えることはありませんね。昼間なのでよくわかりませんが、点灯ももちろんOKです。初見のお客様から電話を頂戴しました。「冷蔵庫に電気がこなくなった」とのことです。調べてみると、このコンセントに電気がきていません。コンセントもグラグラしていて、上部をテープでとめてあります。このようなコンセントは要注意です。~と、コンセントを取り外します。!写真ではわかりにくいのですが、白色の電線が焦げています。長年の使用で結線部がゆるくなっていたのでしょうか。コンセント側も焦げています。コンセントを交換して作業終了です。実はこのようなケースは珍しいことではありません。古かったり、ゆるいコンセントは要注意です。単相2線式から単相3線式に切替工事お客様がご来店です。「先日の大雪の日にブレーカーが落ちて困った」とのことです。お客様は現在は30A契約です。今の電気設備では30Aが上限です。そこで電気設備を新しくすることにしました。現在の単相2線式の電気メーターです。今回の工事で幹線~電気メーター~分電盤まで新しくなります。新しい電気メーターは東京電力が取り付けますが、それまでは仮設で過ごすことになります。私が仮設の工事中です。ハシゴに乗って新しい電線引き込みの支持点を作ります。いつものように防水剤をたっぷりと塗り込んでボルトをねじ込みました。これで防水もバッチリです。幹線も分電盤も新しくしたので、今日の工事は終わりです。最後に絶縁抵抗を測定して漏電のチェックを行います。規定値を楽々クリアできました。東京電力が新しい引き込み線をつないでくれました。写真ではわかりにくいのですが、新しい電線は3本です。これでお客様の電気設備は単相3線式に切り替わりました。新しい単相3線式用のメーターです。新しい契約は60Aとなりました。東京電力の検査(東京電力では調査と呼んでいます)も無事に終わってこれで工事終了です。~助成金が出ます~今日は感震ブレーカーの工事をご紹介します。感震ブレーカーは大きな地震があったときに、一定時間後に電気を自動的に遮断します。この「一定時間後」が大事で、瞬時に停電すると夜間などは真っ暗になって避難が出来なくなる恐れがあります。避難中に電力会社の停電が復帰しても感震ブレーカ-をリセットしないと通電しません。これは宅内の電気製品のスイッチが入りっぱなしになっていたとき、火災になるのを防ぐためです。荒川区では感震ブレーカーの取り付けをすると助成金が出ます。https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/bosaibohan/josei/okunaianzen.html今日のお客様は特例世帯なので工事費用の5/6が助成されます。72,000円の工事費用であれば自己負担は12,000円となります。こちらの分電盤を感震ブレーカー付きの分電盤に交換します。漏電ブレーカーの故障が原因で停電になって、当店にご相談にこられたのがそもそものきっかけです。そこで、助成金のことをお話して感震ブレーカー対応の分電盤に交換することになりました。届いてから工事に着手することになっています。(約2週間かかります)その間、ず~と停電ではお客様は生活できません。当店で貸出用の漏電ブレーカーを取り付けて過ごしていただきました。古い分電盤を外しました。おっと、壁紙を張り替えているようですね。跡が見えないように慎重に新しい分電盤を取付します。作業中は停電しているのでお客様はエアコンも使用できません。寒くて申し訳ないので、一気に作業を進めます。こちらが感震ユニットです。今回は漏電ブレーカーの容量が30Aなので、カタログには載っていない特注の分電盤です。私にはまだ大事な作業が残っています。絶縁抵抗を測定して、漏電のチェックを行います。