kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。新築の鉄筋コンクリート作りの建物で、配線用に床(厚さ400から500mm)に貫通穴を設けたいのですが、配筋の補強等をしたくないので、補強しないで済む最大のサイズと、その法(建築基準法?)的根拠あるいは、何かの基準、指針等を確認したいのですが、教えてください。電気技術者で、建築、土木関係は、ほとんど知識がありません。素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~40mm程度)を確保して更に施工誤差なども勘案すると100mm以内の径の開口であれば鉄筋などに影響を与えず、コンクリートの欠損としても軽微なため、仮に構造計算を行なったとしても今ある鉄筋だけでもってしまう事が多くなり、よってもって開口補強はしなくても良いとされていたりします。実際に、わが社の構造の基準図でも直径100mm以下の開口は補強不要としていますが、それもこれも床の構造設計時にそういった開口が開いても大丈夫なように設計をする事になっているからです。古からの慣習で100Φ以下は補強不要というのもありますが、恐らく上記のような理由により影響が極めて小さいと判断できる場合が多いのがそのいわれの元だと思います。法的根拠たるものはこれまでには見たことがありません。建築基準法には、構造計算により適切に構造部材の断面を決める事になっています。ちなみに、スラブ厚400mm~500mmというのは一般的な用途の一般的な構造の建物ではありませんので、きちんと設計図書になんて書かれているかを読んで、分からなければ設計者に質疑をあげてきちんと理解すべきだと思います。素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~4...続きを読む他の回答も見るQALC壁に開口あけて鉄扉を付ける場合に外壁ALCの壁をぶち抜いて一般的な鉄扉(900×2000程度)を取付けたいのですがコンクリートの腰壁が1m程ありますがこれは構造耐力上主要な部分にはならないかと思いますが斫り取っても問題ないものなのでしょうか?あと開口補強のアングル3方枠はALCにどうやって止めればいいのでしょうか?ALC釘で小口に数ヶ所打つだけで持つものでしょうか?よろしくお願いします。Aベストアンサー#1です。>なお、この補強はALCの面内ではなく、後部に行うものですとは、下記PDFファイルの2ページ「連窓開口」のような状態のことです。ある程度以上の大きさの開口の場合このようにALCの裏側で補強する必要があります。今回の件のばあい下部はコンクリート腰壁にアンカーし、上部は上の梁などの鉄部(このことを「天井」といいました)にアンカーして下さい。ALCに留めるのではなく、どこかの構造体部分にアンカーするのです。http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/hebel/tech/data/handbook/pdf/gaiheki_detail.pdf他の回答も見るQ外壁は防火区画の一部?ダクト貫通について!!耐火構造の商業ビル(1フロアー300m2×7階建て)の2階部分に40m2の飲食店を造ります。ビルの外壁側に面しており、店内の天井換気扇からダクトを通じて外壁にコア抜きして排気します。コア抜き部分にはFDをつけます。そこで質問なのですが、外壁面から1m以内のダクトは不燃材料でなければいけないのでしょうか?(不燃ダクトはスチール製のジャバラダクトも可能なのでしょうか?)防火区画の貫通部分は1m以内を不燃としなさいっていうことが基準法に書いていますが・・・そもそも外壁は防火区画の一部なんだろうか??と疑問を持ち始めました。防火区画の一部でしょ!!あたりまえでしょ!!っていう回答でした。なんとなく納得いかないのです。防火区画なら?画面積区画ということになるのでしょうか?(このビルは飲食店のみなので異種用途区画はありませんまた、階段室、EVは竪穴区画になっています)延焼の恐れのある部分だから1m以内を不燃にする必要があるというのなら、まだ納得できるんですが。バカな質問かもしれませんが、よろしくお願いします!!!耐火構造の商業ビル(1フロアー300m2×7階建て)の2階部分に40m2の飲食店を造ります。ビルの外壁側に面しており、店内の天井換気扇からダクトを通じて外壁にコア抜きして排気します。コア抜き部分にはFDをつけます。そこで質問なのですが、外壁面から1m以内のダクトは不燃材料でなければいけないのでしょうか?(不燃ダクトはスチール製のジャバラダクトも可能なのでしょうか?)防火区画の貫通部分は1m以内を不燃としなさいっていうことが基準法に書いていますが・・・そもそも外壁は防...続きを読むAベストアンサーう~~ん。~~んぶ防火扉にしなくてはいけないということになってしまいます。そんなことはないですよね。そもそも、防火区画とは、建物のある部分と、別の部分を区画することを意味していて、その中には屋外との区画というものは含まれていないのではないでしょうか?特殊な場合として、防火区画が外壁にぶつかる部分では、外壁に1mの折り返しが求められますので(これも屋外との区画が目的ではなく、屋内の区画が廻り込んでいるだけ)、外壁の一部に防火区画の性能を求められることはあります。外部(例えば隣の建物)との区画は?これについては、区画というよりも延焼の恐れのある部分という概念が別に設けられていて、この部分(明らかに外壁が対象)に対する防火措置が別に定められていますよね。外壁の場合は、FDの設置なども、防火区画からの要求というよりも、こちらの要求で設置しているケースが圧倒的に多いと思いますが...う~~ん。~~んぶ防火扉にしなくてはいけないということになってしまいます。そんなことはないですよね。200V単相と3相の違いについて教えてください。違うのでしょうか?電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると...前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると...200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住...続きを読む他の回答も見るQ急いでいます。XDWファイルの開き方教えてください。XDWファイルの開き方教えてください。メールに添付されたファイル(拡張子XDW)を開こうとすると「指定されたファイルに対してこの操作を行うプログラムが関連つけられていません。コントロールパネルの[関連付けを設定する]でプログラムを関連づけてください。Worksというソフトをダウンロードしてみたんですが(したつもりですができてるのか...??)なにも変わりません。関連付けの方法はここを見ましたがよくわかりません...http://homepage3.nifty.com/nanahoshi/filetype/filetype.htmlこれが見れるまで、寝られなそうです...もしわかる方いらっしゃいましたら助けてください。Aベストアンサーhttp://docuworksn.blog108.fc2.com/blog-entry-2.html他の回答も見るQコンクリートの単位容積重量はいくらぐらい?一般的なコンクリート塊の単位容積重量はおよそどれぐらいですか。できたら、Kg/立方mで教えてください。Aベストアンサーコンクリートの単位容積重量(正式には単位容積質量)はコンクリート中の砂、砂利、の質量とコンクリートの乾燥具合によって変わってきます。現在日本で使われてるセメント、砂、砂利の比重から考えて2300~2400Kg/立方mと考えて良いでしょう。特殊な用途があれば軽いコンクリート、重いコンクリートも作ることが出来ます。元生コンクリート技術に従事していました。他の回答も見るQ天井高さが3m以上の排煙計算についていつもお世話になっております。下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。寸法:H1.300m×W1.800開口は上記1ヶ所のみです。