室内機は2階で室外機は1階のパターンです。スペースがないので隣の家に脚立をかけさせていただいての作業です。「どうぞ!」と快く了承してくださりました。普段からのご近所付き合いは大切ですね。作業はまだ続きますが、今日はこの辺で失礼します。~毎度ありがとうございます~お得意様が新居に越されてエアコンをご購入いただきました。毎度ありがとうございます!こちらは6畳用のエアコンです。フィルターの自動清掃に加えて、PM2.5対応の空気清浄機付きです。マンションの場合は配管穴位置があらかじめ決められています。配管カバーでキレイに仕上がりました。こちらは大型リビング対応の20畳用の東芝のフルスペックエアコンです。このクラスになると冷媒配管のサイズも太くなり、曲げるのが大変です。施工にも技術を要しますが、写真の通りにキレイに仕上がりました。有難いことに連日、エアコンの修理についてお問い合わせをいただきます。以前に何かお仕事をご依頼いただいたお客様以外は修理受付をしておりません。伺いたいのはやまやまなのですが、自店のお客様を優先しているので他の方まで手が回りません。申し訳ありませんが、お買い上げいただいた販売店にご依頼下さい。販売店がわからない場合は各メーカーさんの相談窓口にお問い合わせ下さい。~交換できない事例です~東京都による白熱電球からLED電球への交換事業が7月10日(月)から始まりました。私が予想していた以上にお客様にご来店いただいています。そこで、LED電球を仕入先に追加発注いたしました。当店では東芝のLED電球を60Wと40Wを電球色と昼白色で取り揃えています。東芝製品は5年保障なので安心してお使いいただけます。ところが、せっかくご来店いただいても交換できないことがあります。当店で多い事例をご紹介します。今回は白熱電球が対象なので、持ってきていただいても交換できません。本人を確認する書類が必要です。健康保険証や運転免許証をご提示いただく方が多いですが、本人確認できる書類がない場合は申し訳ありませんが交換できません。ご協力をよろしくお願いいたします。東京都のLED交換事業がいよいよ7月10日(月)から始まります。どんな白熱電球でもLED電球に交換できるわけではありません。ややこしい条件が色々と付いています。ここでは説明するのが難しいので、交換を希望する電気店でご確認下さい。(左側のウルトラマンは別のポスターです)交換するLED電球は省エネに優れた東京都の認定品でなければなりません。当店は優れた省エネ性能に加えて、5年保証付きで信頼性のある東芝製品を選択しました。東芝のLED電球を40W、60Wで電球色、昼白色と各種取り揃えて、みなさまのご来店をお待ちしています。~リピートのご依頼ありがとうございます~昨年、ご自宅のエアコン交換をご依頼いただいたお客様から電話を頂戴しました。「会社のエアコンから水が漏れている」とのことです。リピートのご依頼ありがとうございます!早速、伺いました。業務用の壁掛型エアコンです。確かに水がボタボタとたれています。以前にも室内機が傾いて(!)水漏れがあったそうです。(もちろん、当店の施工ではありません)排水管に家庭用の物を使用しています。支持点が少ないので管がたるんでいます。業務用エアコンなので排水量は家庭用とは比べ物にならない位に多いです。排水が間に合わなくて本体から水が漏れているようです。(繰り返しになりますが、当店の施工ではありません)排水管をエンビ管に変えて、支持点も増やしました。水が排水しやすいように傾斜を出来る限りにつけてあります。画像を修正してあります。既設の排水管の中は堆積物で水が流れにくくなっています。排水管は外側まで全交換させていただきました。排水されることを確認して作業完了です。スイッチ交換お得意さまからお電話を頂戴しました。「厨房の換気扇が動かない」とのことです。こちらの換気扇は業務用で使用しているので動かないと厨房が灼熱となってかなり大変と思います。ご依頼の当日に伺いました。原因は換気扇本体ではなくてスイッチでした。スイッチの接触が悪いようです。換気扇を動くようにします。スイッチ交換の作業中は厨房の照明も消えてしまいます。厨房を使用していない時間帯に合わせて再訪問しました。スイッチを取り外します。新しいスイッチに交換して作業完了です。「ありがとうございます」お客様にとても喜んでいただけました。お客様に喜んでいただけると私もうれしいです。今夜の晩酌はおいしくいただけるに違いありません。非常灯交換お得意様からマンションの非常灯の交換をご依頼いただきました。毎度ありがとうございます!この非常灯を交換させていただきます。普段は消灯していますが、商用電源が停電になるとバッテリーに切り替わり点灯するタイプです。簡単に交換しているようですが、廊下の縦横の長さや天井高から適合する機種を選定しています。機種の選定にもそれなりの知見が必要です。光源は従来の電球からLEDに変わっています。消費電力が少ないため、点灯用のバッテリーはかなり小さくなりました。お得意様からのご依頼です。毎度ありがとうございます!この照明器具はみなさんご覧になったことがあると思います。映画館など人が多く集まる場所には必ず付いています。点灯し続けなければなりません。この機能が壊れてしまったので交換させていただきます。従来型は蛍光管ですが、新型はLEDです。LEDは消費電力が少ないので非常時のバッテリー点灯に有利です。壁に取り外した跡が出てしまうので専用部材でカバーします。非常時の点灯試験ももちろん、問題ありません。分電盤交換ホームページからのご依頼ありがとうございます。「分電盤が古いから交換したい」とのことです。お客様のお家へ伺います。新築時から使用している分電盤です。20年以上でしょうか?耐用年数からみてもブレーカがいつ故障してもおかしくありません。お客様は不安に思い、交換をご依頼いただきました。古い分電盤を取り外します。今回は200Vの回路がありますのでよく確認しておきます。古い分電盤が完全に外れました。外すと裏側はこうなっています。新しい分電盤を取り付けました。200V回路を間違えないように慎重に接続します。(100Vの電気製品に200Vを流すと大変なことになってしまいます)これで作業終了と思いきや・・・まだ、大事な作業が残っています。絶縁抵抗を測定して漏電のチェックを行います。合格です!引き続き、接地抵抗を測定してアースの確認を行います。