(一人で本体を持ち上げながらネジ止めをするので写真を撮る余裕がありません)ちょっと、試運転してみます。紙片を近づけるとピタリと吸い付きました。大きい(重い)紙を近づけます。こちらもピタリと吸い付きます。これなら大丈夫ですね。webからのご依頼ありがとうございます!「換気扇を動かすと漏電遮断器が作動する」とのことです。天井裏にあるため、普段は見えません。絶縁抵抗計でチェックすると停止状態なら問題ありません。スイッチを入れると一瞬で漏電遮断器が作動します。なると換気扇を交換するしかありません。壁を汚さないように養生します。以前にもこのマンションで同じ換気扇を交換したことがありますが、かなり難儀した記憶があります。気合を入れて作業に望みます。古い換気扇を外したところです。3室換気型(吸い込み)+排気なので4方向にダクトがつながっています。ここまで作業時間は45分です。前回は1時間かかりましたので少しですが、ペースが早いです。