業務用エアコンの重量に耐えなければなりませんので、架台もかなり頑丈にできています。今回はお客様に手伝ってもらってフォークリフトで持ち上げました。冷媒配管を真空乾燥中です。この作業により配管中の水分を無くします。試運転も問題ありませんでした。業務用エアコン工事お得意さまの工場の事務所のエアコンが壊れてしまいました。交換させていただきます。おっと、工事前の写真を撮るのを忘れました。いうわけで工事途中からの写真です。室外機を設置してこれから配管作業に入ります。写真で見ると家庭用のエアコンと変わりませんが、業務用なので実際はかなり大きいです。冷房能力は6畳用のエアコン3.6台分あります。配管作業も完了して、試運転ももちろん問題ありません。ところで、こちらのお客様は工場を経営しながらオリジナル商品も作っています。私もよく製作中の商品を拝見します。珍しくかつ、ステキなのでプレゼントに良いなぁなんて思っています。実店舗もありますので、ぜひご覧下さい。続・業務用エアコンのクリーニングお客様からお電話を頂戴しました。「エアコンが冷えない」とのことです。壁掛け形の業務用エアコンです。温度を測ってみると吸い込み温度は28°C、吹き出し温度は18°C。温度差は10°Cあるので「冷やす」という機能は働いています。前回のように熱交換器の汚れが原因ではないようです。http://e-akagawa.co.jp/?p=5716では何でしょうか?原因はこれでした。ファンにほこりがつまって風が充分に出ていませんでした。機械で冷やしても風がでなければ部屋は冷えませんね。ここを重点的にクリーニングします。運転すると冷たい風がものすごい勢いで吹き出します。コンセント交換お得意さまからお電話を頂戴しました。「コードを足で引掛けたらコンセントが壊れた」とのことです。コンセントの壊れかた次第では危険な状態になっているかもしれません。心配なので作業の優先度を上げてご依頼日の当日に伺いました。う~ん、本当に壊れていますね。この状態でうかつに触ると電線が短絡(ショート)したり、私が感電する可能性があるので慎重に取り外します。コンセントが外れました。内部の部品がポロポロととれてしまいます。思っていたように危険な状態でした。新しいコンセントを取り付けて完成です。これで心配症の私も夜に安心して眠ることができます。業務用エアコンのクリーニングある施設からのご依頼です。「エアコンが冷えないので診て欲しい」とのことです。業務用の天井吊形エアコンがついています。リモコンはフルパワーで動くように設定されていますが、室内はうだるような暑さです。冷えない原因を探ります。エアコンは屋内に冷たい風を出し、屋外に熱い風を出しています。フロンガスを利用して熱交換を行っているわけですが、その熱交換がうまくいっていないようです。クリーニングを始めます。業務用の天井吊形となると家庭用エアコンとはまったく別の技術が必要となります。分解して部品を洗浄機で洗います。左と右、洗浄前と洗浄後です。キレイになりましたが、今回の冷えない原因とはあまり関係ありません。室内機の熱交換器です。お客様からはまったく見えない部品ですが、冷えない原因はこの汚れです。この目が詰まって熱交換ができなくなってしまいました。専用の洗剤でよく洗浄します。熱交換器の目詰まりはもうありません。この後に組み立てて試運転を行いました。冷えるようになり、お客様にも喜んでいただきました。工場を経営なさっているお得意さまです。工場のエアコンが壊れてしまいました。このエアコンを交換させていただきます。天吊型の5馬力というエアコンです。5馬力といってもピンとこないと思いますが、6畳用エアコンの約6台分位の冷房能力があります。こちらは新しい室外機です。業務用なのでさすがに大きいですね。施工もそれなりに技術を要する作業となります。作業に夢中で写真を撮り忘れました。ふ~、さすがに今日は疲れました。事務作業も大分たまっているのですが、早く風呂に入って晩酌することにします。スイッチ交換(のご依頼だったのですが・・・)初見のお客様です。webからのご依頼ありがとうございます。「浴室照明のスイッチが壊れたので交換して欲しい」とのことです。お風呂の照明が点かないとなるとさぞご不便と思い、優先度を上げて伺いました。浴室乾燥機と一体になっているスイッチです。交換をご依頼いただきました。「電球を交換しても照明が点灯しない」となるとスイッチが悪いと思うのは当然です。ところが私がスイッチを操作してみると、壊れている感がありません。測定器で照明器具の電圧を測ります。いうことはスイッチは正常です。私は照明器具ソケット部の接触不良と判定しました。繰り返しになりますが、お風呂の照明が点かないとお客様はかなりご不便です。急ぎ、問屋さんに照明の仕入れに向かい当日に再訪問しました。不良の器具を取り外します。新しい照明器具を取付ました。お客様が今晩から普通にお風呂に入れると思うと私も一安心。私は今日も晩酌をおいしくいただくことが出来ます。~リピートのご依頼ありがとうございます~以前に電気工事をご依頼いただいたお客様からエアコン工事をご依頼いただきました。リピートのご依頼ありがとうございます!今回は2台の入替です。1台目は3階に室内機で室外機は壁面に設置、2台目は2階に室内機で室外機は地面置きです。工事に取り掛かります。室外機の壁面吊金具を取り付けます。ボルトに防水剤を塗布してネジ込みます。ヨシ!これならボルト穴の防水もバッチリです。