21:55:46)追加された行はこの色です。削除された行はこの色です。[#f4258b54]-モニタ、プリンタがあれば、R型受信機と識別できる。-P型受信機に比べて小型である場合が多い。-中継器でデジタル信号に変換された火災信号を'''固有の信号'''として受信する。--一方、P型受信機は'''共通の信号'''として受信する。--固有の信号のため、火災の発生場所を信号そのものから判断でき、表示パネルに火災の発生場所が表示される。-機能は基本的にP型1級受信機と同じ。-プリンタから火災の発生場所が印刷されて出てくるため、自衛消防活動として現場を確認する場合は、印刷された紙を持っていくとよい。すれば、防災センターを飛び出したにもかかわらず、目的地がわからないということはなくなる。-操作には慣れが必要である。-電話連絡装置を持つため、P型1級発信機から携帯用受話器を使って通話が可能である。[#j8321001]-受信機から終端器までの外部配線の断線を検出する機能を持つ。-受信機から中継機までの短絡を検出機能を持つ。#divid(s,proof)[補講]受信機側(R型に限らない)で外部配線の回路抵抗の測定はできない。[#ac2374a2]-R型受信機の一種。-個々の感知器にアドレス(番号)を設定することができる。-感知器が検出する温度・煙濃度について、設定した範囲によって、注意表示や火災表示を行うことができる。[#t83106dd]-注意表示-注意表示試験装置--そもそも注意表示自体がR型受信機にはなく、アナログ式にある。[#t40aa77f]-『ラクラク突破の4類消防設備士スピード。