各外張り断熱工事、そして樹脂窓の設置が完了した令和2年1月24日、気密測定を行ないました。平成25年省エネ基準は、「断熱性能」と「一次エネルギー消費基準」を基本にしていますが、弊社は「断熱性能」には気密(隙間)測定が必要と思っているので、平成14年からずっと気密測定をしています。気密測定の基準は、平成11年の次世代省エネ基準:1平方メートル当たり5平方センチメートル(5c�u/�u)以下です。写真の気密測定器にて、家の気密測定(家じゅうの隙間)をしていきます。5回測定し、その数値をグラフ化していきます。建物の面積は延べ140.76�uですが、床下、屋根裏等も含めると実質床面積は192.40�uとなります。計測結果の数値で、総相当隙間面積が36c�uとなっています。総相当隙間面積を実質床面積で割り相当隙間面積を算出します。隙間面積=総相当隙間面積/実質床面積0.2c�u/�u=36c�u/192.40�u※この建物140.76�u(42.58坪)の家じゅうの隙間は36c�u...6.0�p×6.0�pです。これを次世代省エネ基準の5c�u/�uで算出すると900.00c�u・・・30.0�p×30.0�p※上記建物の25倍以上の隙間となります。これまで、気密測定は100件以上してきました。何れも相当隙間面積は0.1〜0.6c�u/�uで納まっていて、築10年を超える建物でも夏の涼しさ、冬の暖かさは変わりません。