日中は暑いと思って過ごしているうちに、いつの間にか朝晩は冷え込み寒くなってきました。職場では暖房がすでに必要になってます。そんな中、我が家はどうか振り返ってみました。用いたのは相変わらずのnetatmoです。LDK・・・部屋の南西角、最も給気口やエアコンから遠い位置で床に設置。寝室・・・居室の奥の角、床の上に設置。1.温度スケールが違うので拡大で無理やり合わせてみました。外気温では徐々に寒くなり12°C程度まで下がってきています。それに対して室温です。1階にあるLDKでは22°C程度です。2階にあり、家族みんなで雑魚寝している寝室では、23°C強です。外気温との差は10°C以上あります。私の体感的には、23°C台だと薄い長そでパジャマ1枚でうすい布団1枚だと暑いくらいです。朝起きて22°C程度のLDKにいくと起きたてはわずかに寒さを感じます。60%台で安定しています。程度で安定しています。温度そのものも無暖房で快適です。湿度としてはちょうどいいところでしょうか。洗濯物からの放湿はほぼありません。換気は第一種換気を採用しており、このダクト式換気の経路内に浴室からの排気も組み入れています。完成して1年目であり、基礎コンクリートからの放湿もあると考えられます。快適な湿度におさまっています。家の真の断熱・気密性能を感じるにはちょうどいい季節ですね。すると新居での初めての冬がやってきます。その前に、まだ空調工事ができていないので急ぎお願いしたいところです。今日もありがとうございました。空調・換気たいきゅうです。この記事は以前掲載したもので誤りがあったため内容を再検証、大幅に変えて記載しています。ご指摘いただいた方、ありがとうございました。冷房に関わる消費電力をシュミレーション値と比較してみました。シュミレーション結果との比較検証**********************************【我が家の状況】ほとんどが、小屋裏エアコンのみの稼働です。8月には一時的に床置きエアコンの上の吹き出し口のみを使って冷房として臨時使用しました。暑かった時期には、家族で過ごしているとリビングが29度を超えてしまう状況でした。www.taikyu-iedukuri.comなので事前に建物燃費ナビのシュミレーションで出した、27度の想定の冷房負荷とは条件が違うため一概に比較はできませんが、参考になるかと思い計算しました。基本的には小屋裏エアコンは24時間連続稼働にしています。9月最後のころは2階の寝室が冷えてしまうため、日中のみの間欠稼働としていました。我が家は設計段階で建物燃費ナビを使って冷房負荷(27°C)をシュミレーションしてもらっていました。kWh/m2・年でした。kWh/m2・年と建物燃費ナビの結果とほぼ変わりありませんでした。↓↓ここからは以前記載した内容を検証し訂正、追記しております。訂正が必要だった内容は赤字で記載しました。我が家の小屋裏エアコンの冷房COPを3程度と仮定します。「冷房能力」を「定格消費電力」で割ったものです。APFという指標もありますが、冷房期のみを検討するならCOPでいいのではと考え、採用しました。COPは実測できます。工務店の方に確認し、web上でも文献をみてみましたが以下の方法で実測できます。COP値は大きく変動しますので注意が必要です。大きく乖離しています。我が家のエアコンの平均的なCOPを3程度と仮定しました。この数値は工務店担当者に教えてもらった値です。カタログ値の6割程度が平均のCOP妥当という経験則のようです。kWh/m2となりました。工務店担当者にも確認しつつ自身での考察しました。1想定の室内温度に達しなかった我が家の1年目の夏は小屋裏エアコン1台での全館冷房が失敗に終わり、結果的にシュミレーションで想定した27°Cまで屋内が下がらなかったことが大きな要因です。実際平均室温は28°C前後でしたので、この1度前後の差がシュミレーション値より低くなった要因の一つと考えます。この1°Cの差は快適性という点では非常に大きいことを体感しました。現在リカバリー第2段を予定しており、来年はいい意味でもう少し冷房負荷の実測値が高くなりそうです。我が家はCO2をモニターして換気量を調整しています。夏の外気の湿気を極力取り入れないように、換気量を絞っていました。おかげで湿度に関しては50%台で非常に安定して過ごせました。これによりエアコンの負荷を軽減した部分があるようです。建物燃費ナビの計算する際にカタログ値から性能を一定程度低く見積もってシュミレーションしておりそのあたりも影響したようです。我が家のこどもたちはとにかく動き回ります。在宅時の内部発熱は想定以上ではと感じます。このあたりはシュミレーションの実際の誤差が出やすいところだと思います。設計段階で施主が知っておくことは非常に有用です。建てたメーカーや工務店、設計士と相談できることはよりよい自宅環境のために大切ではないでしょうか。工務店を見つけることが最も大切ですね。今日もありがとうございました。記事、まだ検証途中なんです。お騒がせしまして皆さんすみません。記事にしますのでお待ちください。我が家の9-10月の光熱費の報告です。残暑が厳しかった9月もかなりのものでした。www.taikyu-iedukuri.comそれでは、9-10月の光熱費です。我が家の光熱費に関わる条件です。〇乾太くん頻用(1日2回以上)**********************************************************そしてスタンスとしては、電気代をとにかく節約するというよりも家族が快適に過ごせること、時間を大切にすることを最も重視しています。我が家が契約する中部電力では、締め日が遅く、●月分と定義しづらいので月を跨いだ形で■-▲月分と記載することにしました。月末締めのHEMSのデータとはズレるので少しわかりにくさが残ります。ガス料金の期間も少しずれています。kWh我が家は中部電力と契約しています。中部電力のスマートライフプランは時間帯別で電気料金の単価がかわる契約です。今月もやりたい放題のちびっこくんが、やってくれました。パワコンのスイッチを「ぽちっ」と。5日くらいoffでしたのでその分もあり発電量は減ってしまいました。日中の買電量が増えているのもその影響です。ガス代は安定の乾太くん1日2回使用でかわらずですね。電気代では9月下旬でも日によっては除湿目的で小屋裏エアコンを日中だけ稼働していましたのでそれを反映した電気使用量でした。これで初回の冷房シーズンの電気料金を確認できました。来年はまた今とは違う設備に手直ししている予定なのでどう変化するかも楽しみです。今日もありがとうございました。