製品サイト樹脂ホース・継手の専門メーカーあらゆる業界のお悩みにお応えします。サンプル、資料請求お気軽にお問合せください。E-SJSD業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠!可燃性液体の移送に伴う静電気を使用長さに関わらず安全に除電できる。全数、IEC/TS規格に準じた社内規定の品質検査を実施しています。●導電性...導電性樹脂とステンレス線のハイブリットシステムでホースの長さに関わらず、安定した電気抵抗値(導電性:消散性等級)を実現。※消散性とは導電性の中でも電気抵抗値Rが1KΩ≦R<1MΩの規格の中に入る静電気の除電に適した電気抵抗値の等級。パート32-1:静電気の危険のためのガイドライン)に準拠。●耐薬品性...内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。●非粘着性...内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。●バキューム対応...ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用でき、曲げ保形性に優れます。●可塑剤フリー...溶出物質の原因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。●グリーン調達...RoHS2禁止10物質を使用していません。2011/65/EU:RoHS2)●安全性...専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。(第三者試験結果、UVカット率:99%以上)※試験値であり、数値を保証するものではありません。※この表は、製品仕様の一部を抜粋したものです。詳しい仕様につきましては、製品リーフレットをダウンロードのうえ、ご確認ください。※定尺長さ以下の長さでも購入可能です。製品リーフレット◆製品規格の詳細は、製品リーフレットをご確認ください。※当データは試験値であって保証値ではありません。静電気発生過程のしくみ〇ホースの帯電による静電気放電が起こると、可燃性物質の着火等を引き起こす可能性があるため、静電気対策用ホースの使用が必要です。〇低導電性液体(炭化水素系液体の石油・有機溶媒等)は帯電しやすくなります。〇濾過目的で流路中にマイクロフィルタ等があると帯電量が著しく大きくなります。1882-2703/8.5.2.2(4)項参照)〇「導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ」は接地することによって、帯電性を緩和して帯電防止が可能になります。選定資料(注a)ホース全体を通じて高導電率液体の連続性がある場合のみ容認できる。連続が、絶縁する蒸気隙間によって絶縁された部位に分断された場合は、危険が生じ、壁抵抗が非常に高く(例えば厚い内装袋、フッ素重合体内装袋)、埋め込まれた導体に対する静電容量は低くなる(厚い内装袋、ボンディング導体間の大きな隙間)。このような条件下で生じる危険は、液体が連続するまで流速を遅くする(1m/s)か、又はより導電率の高い内装袋を使用することによって軽減することができる。(注b)内装袋の抵抗が非常に高く(例えば厚い内装袋、フッ素重合内装袋)、埋め込まれた導体又は導電性カバーに対する静電容量が低い(厚い内装袋、ボンディング導体間の大きな隙間)場合は危険が生じる。導電率の高い内装袋又はハイブリッドな等級(例えば、等級M/Ω-L又はM/Ω-CL)を使用することによって、危険が軽減される場合がある。(注c)「帯電防止性Ω-L及びΩ-CL」等級のホースは、ほとんどの状況において容認できるが、10μA以上の電流を発生する可能性のある高流速のファインフィルタなどの高く帯電した装置のすぐ下流は、回避しなければならない。標準を満たす試験抵抗を定めなければならない。材質・特長エイトロックフェルール[E-ELF]・材質:SCS16(本体)、SCS13(リング、ナット)、POM(スリーブ)・フェルール接続方式のナット締め継手のため、ホース交換が可能です。・ニップル端部が液溜りしにくいため、コンタミ、洗浄回数の改善につながります。・HAKKOホ-スの寸法に合わせて設計。・HAKKOホ-スの寸法に合わせて設計。