「わー、キレイになった」と喜んでいただくました。お客様に喜んでいただけると、私の晩酌もおいしくなります。以前に電気温水器のメンテナンスにご紹介で伺ったお客様からご連絡を頂戴しました。「お湯が出ない」とのことです。最初に伺ったのが11年前でした。以降、何回かメンテナンスで伺っています。昭和63年製の電気温水器です。28年間もご使用なさっています。本当に東芝の電気温水器は長寿命です。今回は基板故障でついに交換することとなりました。本体を囲っている小屋から解体しなければなりません。ネジ類は完全に腐食していて回りません。屋根をカッターで切り落としました。引き続き、壁面を切っていきます。小屋の撤去が終わりました。「ふ~」と私も一段落です。途中の写真を撮り忘れました。「しっかり、奉公してくれよ」と三菱製の電気温水器にお願いして、お客様宅を引き上げました。2016年11月12日いよいよ寒くなってきました。寒くなると給湯器の作業が増えてきます。お得意様からガス給湯器交換のご依頼を頂戴しました。毎度ありがとうございます!この給湯器を交換させていただきます。それなりの年数をお使いで、かなり長寿の給湯器です。給湯器を取り外すときに私は心の中で声をかけました。壁内に雨が浸入しないように新旧のネジ穴にそれぞれ防水剤を塗布します。お客様にはガス料金の割引が受けられるエコジョーズ機をおすすめしてご採決いただきました。暗い中、フラッシュを点けなかったので手ぶれになってしまいました。施工責任を明確にするため、私の資格者証シールを本体に貼って作業終了です。得意先の賃貸マンションのオーナーさまから電気温水器の交換のご依頼です。毎度ありがとうございます!この電気温水器を交換させていただきます。故障したわけではないのですが、部屋が空いた機会に交換となりました。交換するにはタンク内の水を抜かなければなりません。これがタンクの排水口ですが、こちらの建物には流す場所がありません。この程度は想定内です。急ぎ排水ホースを仮設で作り、建物の排水口まで導いて排水します。設置場所は1階ですが、念のため地震対策の転倒防止処置を施します。コンクリート壁にアンカーをしっかりと打ち込みます。これで心配症の私も安心して夜に寝ることができます。2016年06月20日WEBからのご依頼ありがとうございます。「電気温水器の調子が悪いので交換したい」とのご依頼です。沸かない日もあるそうです。蛇口をひねってみなければその日にお風呂に入れるかわからない。これでは実用に耐えられませんね。この電気温水器を交換させていただきます。「ずいぶん長持ちしたな~」と思うと例によって東芝製品です。本当に東芝の電気温水器は良い製品です。東芝は生産を止めてしまったのでしょうか。今回の難所はこの扉でした。後から扉を取り付けたそうで、この幅では電気温水器は通りません。いうわけで扉を外しました。あとで扉はちゃんと取り付けました。設置場所は1階ですが、念のために地震対策として転倒防止工事を施します。これでお客様は安心してお風呂に入ることができます。先日、換気扇の交換をさせていただいたお客様です。今回はガス給湯器の交換をご依頼いただきました。リピートのご依頼ありがとうございます!かなりベテランのガス給湯器です。働いてくれてますが「いつ壊れるか心配だから交換」となりました。今回はマンションのPS設置です。配管部はこのようになっています。ガス管が直管で給湯器と接続されています。新しい機種は可とう管で接続しますのでガス工事が必要です。配管作業が終わりました。ガス栓から給湯器までの工事は当店で施工可能ですが、ガス栓移動の工事は東京ガスさんに依頼しました。新しい給湯器は給湯能力を1ランクアップしました。お客様もこれで一安心です。2016年05月13日お得意の不動産管理会社さまから連絡をいただきました。住んでいる方から「お湯が出ない」と連絡が入ったとのこと。こちらの建物は電気温水器をご使用なさっています。簡単な文章ですが、実際は複雑です。お湯の蛇口を開けても「水しか出ない」(沸いていない)のか?「何も出ない」(詰まっている)のか?原因は電気系か?水道系か?いろいろと想像しながら現場に向かいます。最初はお湯が出るのですが、すぐに水になってしまうそうです。原因はすぐにわかりました。タンク内の圧力が上がるとタンク保護のために安全弁が開くのですが、この弁が消耗して半開きになっていました。そのため、残湯量が減っていたのです。右が既設品、左が新品です。わかりずらいですが、交換完了です。これでお客様は安心して電気温水器をご使用になれます。webからのご依頼ありがとうございます。この温水器が不調なので交換することになりました。写真ではまったくわかりませんが、8階建ビルの屋上に設置されています。高所なので自分はもちろん、材料や工具を落下させないように細心の注意をしながら作業を進めます。転倒防止のために脚をアンカー留めします。前の機種と脚の位置がちょっと違います。強度が落ちる恐れがあります。そこで、今回は影響を受けにくいトルク管理型のアンカーを使用しました。屋外なので材質はもちろんさびにくいステンレスです。高所なので地震の際は相当の揺れが予想されます。いつものように転倒防止の対策をさせていただきました。お客様には「これからもよろしくお願いします」と言っていただきました。こちらからもよろしくお願いいたします。