今回はガス管に金属管を使用しました。この管に限ったことではないのですが、曲げ半径には制約があります。(急に曲げてはダメです)今回もうまく加工することができました。~設置場所を変更します~お得意さまからガス給湯器の交換をご依頼いただきました。毎度ありがとうございます!このガス給湯器が壊れたので交換させていただきます。当店で14年前に設置させていただいたものです。長い間のご奉公お疲れ様でした。今回はお客様のご希望で屋内でなくて、屋外に設置します。この給湯器の排気塔を撤去して、新しい給湯器を取り付けます。この写真ではわかりにくいかな?いつものように防水剤を塗布してからネジを締めます。これで防水もバッチリです。屋内側から給水と給湯の配管を行います。同時に電源用のケーブルも敷設します。書いていますが、この作業には電気工事と水道工事の資格が必要なのです。排気塔の穴跡を利用して水道配管を行いました。今回はガス栓の新設が必要なので、後はガス事業者(東京ガス)さまの工事になります。機種はガス料金が安くなるエコジョーズ機を提案させていただきました。給湯能力も1ランク上げたので快適にお湯が使用できるはずです。電気温水器工事お得意さまから電気温水器の交換をご用命いただきました。毎度ありがとうございます!この電気温水器を交換させていただきます。前面カバーを外したところです。途中の写真を撮り忘れました。今回も三菱の製品を納めさせていただきました。本体下の配管の状態です。既設の配管は接続しやすいように前のメーカーに合わせて並んでいます。三菱製品とは配管位置がまったくあいません。配管の取り回しに苦労しましたが何とかなりました。2017年04月15日お客様からお電話を頂戴しました。「電気温水器からお湯が出ない」とのことです。詳しく状態をお聞きすると本体内蔵の漏電遮断器が作動するとのことです。暖かくなったとはいえ、朝晩はまだ冷えますのでお湯が使えないと大変です。ご依頼日の当日に伺いました。当店で16年前にお買い上げいただいた電気温水器です。測定器でチェックすると漏電の気配はありません。私は漏電遮断器の故障による誤作動と推測しました。そこで、持参した貸し出し用の漏電遮断器に交換して様子を見ていただくことにしました。約1週間、問題なく電気温水器が使用できるのを確認しました。漏電遮断器の故障と判断して間違いありません。新しい漏電遮断器と交換して修理完了となりました。今日はガス給湯器の交換工事を紹介させていただきます。給湯器といってもいろいろとあります。「台所に取り付ける給湯器」といっても若い方はご存じないかもしれません。荒川区にはまだまだ根強く需要があるのです。途中の写真を撮り忘れました。いままではガス栓とゴム管で接続されていましたが、いまは使用禁止となっています。今回は強化ガスホースに変更しました。私の資格者番号の記入されている表示シールを貼り付けて作業完了です。秋の頃にメールを頂戴したお客様です。ご依頼の内容は「エコキュートヒートポンプ機の移設」でした。移設のご依頼は珍しくはありませんが、メールの写真を拝見して私は息を呑みました。新築で設置してそれほど日は経っていない様子です。建てた工務店の責任で移設していただいたらと申し上げたのですが倒産して連絡がつかないそうです・・・それではと伺いました。3階のベランダにタンクユニットが設置してありました。問題のヒートポンプユニットはその奥に押し込んでありました。上段がエアコンの室外機、下段がヒートポンプユニットです。エコキュートにエラーが出たのでメーカー修理を呼んだのですが「これでは修理が出来ません」と断られたそうです。幸いにもシステムリセットで普通に動いている様子。こちらの現場ですと移設にもそれなりに費用がかかります。私は「このまま、使えるだけ使って壊れたら交換するようでいかがでしょうか」とご提案しました。お客様もそのようにすることで決着しました。数ヵ月後、まだ壊れていませんがお客様にご英断いただき、そっくり交換する運びとなりました。ありがとうございます!まずは既設機を撤去します。う~ん、規定の電線よりも細いものを使っています・・・やっぱりです。こちらも規定の部材を使用していません。お客様に知られなければそれで良いと思っているのでしょうか?エンジニアとしてのプライドはどうなっているのでしょうか?私は本当に疑問です。今回のポイントは搬出と搬入でした。内階段では機器が通りませんのでクレーンを手配します。3階なのでいつもより大型クレーンを呼んでいます。新しいエコキュートを搬入します。規定の部材を使用していますよ。9.jpgタンクユニットがうまく収まりました。ヒートポンプユニットは反対側に設置します。排気がよく抜けるように上向きガイドも取付ます。前の場所では入替ができませんのでエアコンの室外機も移設しました。上部に転倒防止の金具を設置して完成です。当店のホームページからのご依頼ありがとうございます!「ガス給湯器が壊れそう」とのことです。集合住宅のPS設置型です。前面のパネルを留めているネジの頭の+が塗料が付いていてつぶれています。普通のドライバーでは外すことができません。これでは点検も出来ませんね。車両に積んでいる特殊工具でネジを緩めました。前面パネルが外れました。これでようやく機種が確認できます。適合する新しい製品をご提案して採決いただきました。ありがとうございます!さて、施工日です。古い給湯器を外します。新しい給湯器を取り付けます。書いてしまえば1行ですが、既設の枠に新しい製品を合わせるために色々な工夫が必要となります。私の資格者番号が記載された施工証を添付します。これによって施工責任が明確になります。前面パネルを取り付けて完成です。塗料がついて頭のつぶれたネジは再使用はしません。事前に用意した新しいネジを使用しました。これで以後のメンテナンスも容易になりました。当店へのご依頼ありがとうございます。お客様はガス料金が安くなる「エコジョーズ機」の設置をご要望です。このガス給湯器を交換させていただきます。住宅が密集しているご当地ではよくある設置方法ですが、ガスメーターとガス配管が手前にあって作業スペースが限られます。体が少しでもスリムになるように朝食をいつもより減らして施工に望みました。既設機を外したところです。配管の材質は床暖房がありますので架橋ポリ管です。新しい給湯器を設置しました。私が配管と配線の作業中です。朝食を減らした効果は不明でした(笑)横方の離隔距離はOKですが、上方に雨の排水管があります。排水管を一部、新しくして上方に移動させました。スリム型で床暖房付きのエコジョーズ機となるとどのメーカーでも販売しているわけではありません。条件に見合う機種を探すのにちょっと大変でしたが、お客様には大変喜んでいただきました。寒くなりましたね~寒くなると増えてくるのが給湯器のお仕事です。この東芝製の電気温水器を交換させていただきます。こちらのお客様は12年前からメンテナンスに何回か伺っています。今回も電気基盤を交換すれば直るのですが、何せ25年以上も前の商品のため部品が入手できません。そこで、ついに入替となりました。いままで何回も申し上げてきましたが、東芝の電気温水器は本当に長持ちします。裏側はこんな感じです。お客様ご自身でいろいろと補修をなさった跡が見受けられます。東芝の電気温水器さん、長い間お疲れ様でした。温水器を取り外すのですが、脚を留めるアンカーがさびています。ネジが外れないので工具でアンカーを壊します。本体を外したところです。古いアンカーが出っ張っているのでカットします。新しいアンカーはさびにくいメッキを施したものを使用します。この電気温水器もなるべく長くお客様に奉公してもらいたいものです。「よろしく頼むよ」と心の中で電気温水器に一声かけて現場を後にしました。2016年12月19日お客様から電話を頂戴しました。「電気温水器から水が漏れている」とのことです。こちらのお客様は何回か電気温水器のメンテナンスで伺っています。