院内通路のダウンライト器具本体に破損があり、電球を差し込むソケットが取れてしまったようです。電源ユニットと本体をねじとワッシャーで止めるだけです。器具自体が故障しているわけではないため、簡易な工事で修理完了です!!無事に工事完了!他にもダウンライトの調子が悪いところがあったかも。いうことで、院内をうろうろしておりましたら、エアコンの水漏れを発見!天井材に水が漏れて染みた跡があり、下にポタポタ水も漏れてきていたため、原因調査だけでもその場でさせていただきました!なぜか水が漏れている箇所とエアコンのドレンポンプの接続口とは真逆の位置関係。冷媒管の結露かな?と思い冷媒管を見ますと以前に断熱材をさらに巻いた様子がうかがえます。他の原因も考えられますので、屋上の室外機を確認させていただきました。結露の水が断熱材を伝って、曲がり配管のちょうど下がっている場所に水がたまり、そこの断熱材がオーバーフローした様子です。(写真がないとわかりにくい説明ですね、、すみません)室外機の結露や雨水などが室内に伝わらないようにすることはもちろんできますので、お客様には現在の状況と、結露や雨水対策や施工方法などもご説明させて頂きました。エアコンから水が漏れる原因は様々ございますが、例えばドレンホースの詰まりやドレンパンが割れてたり、、結露などなど。[...]有限会社ユーキ詳しく見るサービス対応エリアと工事対応ユーキでは愛知県を中心に東海3県に工事対応させて頂いております。