ブログ内容転載は、引用元を明示した上でお願いいたします。浜岡5号機細管破断(プレス発表より)本日の最後は、軽い話題にしようと思っていたのですが、無視できないプレス発表がありましたのでそちらに変更します。中部電力が、浜岡原発5号機の事故についてのプレスを出してきました。http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/05/20/230520shuhukusuiki5u.pdf(配列が乱れるので、長いアドレスはいやなのですが・・・なお、このプレス発表文、トップページからはアクセスできません。プレス一覧にも載せていません。)改訂されると困りますので、いちおう取り込んではります。損傷した細管やはり、複数本(報道によると20本)が破断しています。再循環配管(すみません、この系統がどの発電所にも普遍的にあるものか、私には記憶がありません。火力発電所にもこんなルートあるんでしょうか?)のエンドキャップが外れて、細管に当たったのでしょう。ねじを切った後などはありませんので、溶接なんでしょうね。模式図を見ますと、これはコストダウンをはかったABWRの設計のようです。原子炉に再循環ラインがないため、ECCSのポンプなどがかなり減らされているはずです。多ければいいというものではありませんが。21tonの重さが加わっているはず。その割には、ぱっとしない構造です。沸騰水型の運転改善のために作られた配管だと思うのですが・・・違うかもしれませんが・・。わたしは、当初タービンのはねと思っていましたので、それに比べれば、まだまし。いっぺんに20本もの細管が破断することは想定していません。中部電力は、また、主復水器の海水側である水室内に残留している海水から、放射性核種であるコバルト60を僅かに検出しました。コバルト60は、原子炉冷却水に含まれる天然のコバルト59が、中性子照射により変化したもので、原子炉冷却水中に一般に含まれる放射性核種です。真空状態であり、細管損傷により細管内部の海水が主復水器内へ流れる状態でした。水室内にコバルト60が移行したのは、主復水器の真空を解除した後であると評価しており、真空解除前に海水の出入口弁を閉止していることから、コバルト60を含む海水の海への放出はありません。今後、水室内に残留している海水の処理を行います。こんなことを言っていますが、きれいに物事がいくはずありません。そもそも、海水の出入り口弁の密閉性は完全ではありません。(たしかバタフライ弁だったと思います)運転中は、細管の中を海水がながれており、外部側(写真を撮った側)が原子炉一次水となります。圧力較差からは考えると普通は流れ込むはずはありません。警報が鳴り響いたはずです。残留熱除去系をどのタイミングで起動させたのか。すべてを明らかにする必要があり、またそうしないと海水に放射性物質が移行していないことを証明できません。海水配管と原子炉一次水が細いパイプを通じて接しているという沸騰水型の弱点を突かれました。(加圧水型原子炉では、こういうことはありません)わたしとしては、この復水器の真空を解除する段階で、海水にもある程度のコバルト60が放出されたとみるのが妥当でしょう。(検出できるかどうかは別です)・・・海水中のコバルト含有量をごく微量としか発表していません。Bq/kgで発表すべき時代です。(結構みんなわかります)全体的にこのプレス発表は、定性的で、破断された細管の本数も記載されておりませんし、停止操作を行って、いったい原子炉出力がどのくらいになったときに、どれくらいの時間で、どれだけの海水が流れ込んだのかといった定量的な評価が全くありません。意図的に入れていないのでしょうが、これこそ、原子力村の広報方法なのです。この再循環ラインは、おそらくすべてのABWRプラントで採用されているはずで、ただちに見直しをかける必要があります。(同等の事故がいつ起きてもおかしくありません。定格運転中に起きると、結構大事(おおごと)です(爆発することなどはありませんが))追加:再循環ラインがABWR特有というのは文中にも書きましたように自信がありません。火力の復水器にもついているものなのかも。(しかし、そうはいってもこのようなトラブルが初めてというのが気にかかります。複数回起きているならば、このフランジ部はねじ込み方式などに改良されているはずです。2.0最近の記事(01/30)1454.新型肺炎・インフルエンザ対策におすすめの鼻うがい器具(10/06)1453.カネの環流は電力文化(06/09)1452.環境省が、被曝による甲状腺がんを否定するのは当然(03/08)1451.カルテを音声認識で入力する。プロフィールにアクセスしましょう。