BIGLOBEなんでも相談室こんにちはゲストさん。>>締切り済みの質問シャワーの温度調節が出来ませんシャワーの温度調節が出来ません似た質問がなかったので、ご助言お願い致します。賃貸マンション(築19年、リノベーション済み)に引っ越したのですが、シャワーの温度調節が出来ません。数秒で真水に近い温度になり、水を弱めてお湯を出すと、熱湯に近くなります。以降、その繰り返しです。彼女はいつも浴室でくしゃみをし、体調にも影響が出てきています。「猛暑なので配管が熱くなって仕方ない。異常なし」で終わりました。何か原因があると思っているのですが、我慢するしかないのでしょうか。冬までに対策が出来なければ、引越しするしかないと思っています。ご助言お願い致します。回答(2)ANo.2inon賃貸なので自分で設備をいじるわけにもいきませんね。今の状況は給湯器の故障としか考えられません。粘り強くオーナーに訴え続けるしかないですね。シャワーのせいで風邪を引いた等と窮状を強く訴えたらどうでしょうか。(0)通報するANo.1houjutuchoはじめまして10年ほど前まで、住設機器の取り付けをしていました。次の要因が考えられます。1.給湯器の能力が低い(シャワーを使っている場合、台所等でお湯を使っていますか?)2.給水圧力と、給湯圧力に差がありすぎる(給湯器のスイッチをOFFにした状態で、お湯の栓だけひねって痛いくらいの圧力はありますか?)(また水だけの場合と比べて、どうですか?)それぞれの対処法を、書き出します。1.給湯器の能力が、高いものに交換する(但し設置場所のサイズによっては、能力が高いモノが入らない事もある)2.シャワーに来ている給湯圧力を上げる、もしくは給水圧力を下げる{得てしてストレーナ(ごみのろ過装置)が詰まっていて、給湯圧力が下がっている事もあります}(また給湯管自体が、錆により詰まっている事もあります)ストレーナ詰まりの場合は、止水栓(大元の水道)を止めて所定の工具(機器それぞれに違いますので、ご注意願います)を使って配管から外して、洗面器等に張った水の中でいらなくなった歯ブラシなどで、汚れを取って下さい。汚れを取ったら、元の形に戻して止水栓を開き、水漏れが無いか?を確認して終了です。水が漏れていたら、もう一度水を止めてネジの部分にごみが付いていないか?またネジの締め付けは間違いないか?を確認の後に、不具合があればそこを直して再度ストレーナを取り付けて下さい。配管自体の錆による詰まりの場合これはマンションの管理者に連絡して配管洗浄もしくは、配管の取替えを行ってもらうしかありません。何にせよ、お湯が正常に使えないのは大変かと思いますがこの際ですから、ご自分で対処できる能力を身に着けていただいた方が、後々役に立つと思います。乱文となってしまいましたが、この辺でお暇させていただきます。引っ越し先の賃貸マンションがシャワーの水圧が弱くて困ってます。自宅を売却して、マンションに引っ越して、一週間経ちます。シャワーや洗面台のお湯の温度が安定しなくて困っています...賃貸マンションの引越し前の事で教えてください。昨年末、築12年程の賃貸マンションに引っ越しました。鉄筋コンクリート3階建ての3階です。先日賃貸マンション(一人暮らし)に引越したのですが、ユニットバスのシャワーの湯量が異様に少ないのです。お知恵をおかしくださませ。都内の賃貸マンションに住んでいるものです。2ヶ月前にマンションに引っ越してきました。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。