画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。普通の所の修理は、上記で終わり。普通の所の修理は、上記で終わり。普通の所の修理は、上記で終わり。普通の所の修理は、上記で終わり。VUメーターランプは綺麗。100V使用(日本)でランプ供給電圧が低いので寿命が延びる。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。平成29年1月18日持込。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。左側+電源の電源ブロック電解コンデンサーの容量抜け。+電源の電源ブロック電解コンデンサー容量測定、36.54μF。−電源の電源ブロック電解コンデンサー容量測定、10,140μF。ESRに付いてはmuRata、Nichicon、ルビコン、Panasonic参照。この測定でNGな物はダメですが、負荷試験方が正確です。ブロック電解コンデンサー比較。交換するブロック電解コンデンサー容量測定、9,130μF。ESRに付いてはmuRata、Nichicon、ルビコン、Panasonic参照。この測定でNGな物はダメですが、負荷試験方が正確です。交換するブロック電解コンデンサー容量測定、9,080μF。ESRに付いてはmuRata、Nichicon、ルビコン、Panasonic参照。この測定でNGな物はダメですが、負荷試験方が正確です。電源の電源ブロック電解コンデンサー。フイルムコンデンサー2個、ヒューズ4個追加。この時代のメインアンプは終段TR(トランジスター)の保護が不十分です。電源AC100V入力にヒューズがありますが、15Aと大きいです。終段TR(トランジスター)への供給電圧は80Vです。電源AC100V×15A=1500VAなので保護出来ません。片側(+側)のTR(トランジスター)が短絡した場合、反対側(−側)もほぼ同時に焼損します。終段TR(トランジスター)を保護の為、RLの+−供給回路に、ヒューズを挿入します。