いつも質問に答えている立場であるにも係わらず、情報不足で申し訳ございません。>エアコンの室外機の下にはこのような据付台は使用していないって事ですかね?>今はエアコンの足に防振ゴムが付いているのですかね?その下に足してもいいですよ。貼付されたURLの因幡電工のプラロックを据付台にして、室外機との間に日立純正の防振ゴム付けている現状です。因みにベランダはコンクリートになります。>室外機はコンクリ等しっかりと固い基礎の上に防振ゴムを設置して置く方が良いでしょうけど>ようはエアコンがちゃんと水平に安定していて、振動も起きないようでしたらいいわけですが。硬いコンクリートなどの上に防振ゴムを挟みこんで水平にするのが理想なのですね。そこで、どの様に対処したらベストだと思われますか?�@据付台の下にご提示頂いた板状の防振ゴムを勾配の角度に合わせて階段状に積み重ねて水平にする。この場合コンクリートとより柔らかい防振ゴムを幾重にも重ねて不都合などないものか?素人考えですが少し躊躇しています。�A現状、据付台と室外機の間に防振ゴムを一枚挟み込んでいますが低い方にもう一枚もしくは二枚重ねて水平にする。�B:�@と�Aでは防振ゴムを幾重にも重ねて不安定感を増すので据付台の下に勾配した角度に応じた硬い材質のモノを敷く。ベランダ設置されるケースは希ではなく、よく有る事だと思われるので勾配をつけた据付台が在ると一番いいのですが、まあそんな都合の良いモノはこれからも出来ないと思いますけど..。金目も厭わずと言うことでしたら、石材店に行って勾配角度に合わせて加工して貰えばいいのですが、そこまではと思いもあります。現状、冷媒管などが室外機に取り付けていますけれど水平設置をする際、接続部にテンションが掛かってしまいますが極僅かでも現状を動かすのはダメなものなのでしょうか?それともある程度大丈夫なのでしょうか?その点を少し心配をしています。長文になり申し訳ございません。宜しければご回答お願い致します。さんからご回答を頂いていますね。いつも、ありがとうございます!やはり、そうですか。前述した通り結構な勾配角度なのでふかんで見ても傾斜している事が分かります。22:19(1年以上前)個人的な意見かもしれませんが多少の勾配なら気にしなくてもいいんじゃないかと思いますよ。縁側というか犬走りというか解りませんが地面部分がコンクリの所でも微妙な傾斜があるし下が土だと元々ジョイント側が重いせいか年数が経過すると傾いているって事が結構あります。側が多少ですが上を向いている状態で設置されているのを見た事がありますがそれでも10年以上正常に使用してますよ。22:59(1年以上前)>勾配をつけた据付台が在ると一番いいのですが、まあそんな都合の良いモノは>これからも出来ないと思いますけど..。防振ゴムでの調整も難しいようでしたら平地置台を使用するというケースもあることありますよ。http://store.shopping.yahoo.co.jp/denzai-com/4931481180256.html微妙な高さ調整も可能です。本題ですが因幡のプラブロックを使用していたんですね。プラブロックと本体の足に間に日立の防振ゴム(確か厚さ10mmのはず)。ボルトで止めてあるって感じでしょうか。プラブロック自体が防振効果がありますし、ゴムを4個使わず(日立のは4個で1セットだったので使用したのだと思いますが)、低い方にだけ使用してもよかったかもしれませんね。配管後ではゴムを取るのは面倒かもしれませんし、ボルトを外したりとかもしないといけないですし。するのがいいかというとプラブロックの下にこれでしょうね。http://www.taroto.jp/item/29416.html幸い下はコンクリートのようですのである程度安定させてバランスはとれるのではないかと。>極僅かでも現状を動かすのはダメなものなのでしょうか?>それともある程度大丈夫なのでしょうか?その点を少し心配をしています。余裕のない配管接続というのはあまりないです。ある程度動かせますが、無理させればもちろん危ないです。配管が上から下りてきているのに、室外機を今よりも低くするような事をすればこれも危ないですし。現場を見ているわけでないですのではっきりした事は言えませんが。プラブロックの下にちょっとゴムを入れるぐらいなら大丈夫ではないかなと。室外機を水平に置くという事については機器の性能や寿命というよりも(もちろん傾きが酷過ぎるとよくないですし水平の方が良いですが)、おもに振動と排水です。暖房時の霜取りの水って室外機の中から外に排出されるのですが、スムーズに流れないと溜まるので。寒い地域であれば凍りますし。いったエアコンの設置での水平なんかは工事する人によっては、すごく気にしてバランスをとる方と、だいたいで終わらす人といますね。ベランダで低い位置に設置なので転倒もまずないと判断しますし。さんご意見ありがとうございます!確かに、この機種に換えるまで同じところに設置していて12年も使用して問題はなかったので気にする必要がないのかもしれませんね。今回は、機種選択に苦労した為か?力が入り過ぎているかもしれないです。さん、ご提案ありがとうございます!平地置台は微妙な高さ調整が出来そうなのかな?とは思いますこれも水平設置の候補のひとつに加えてみます。それとパナソニックから防振パットが売り出されているのですね。長さ1mで厚さ10mm、これは使えそうです。正確に現状の勾配を測ってはいませんが10数センチの水準器にて10mmの勾配なので室外機の手前から奥までで10数ミリから20ミリくらいの高さの落差があるかもと思っています。>プラブロックの下にちょっとゴムを入れるぐらいなら大丈夫ではないかなと。>室外機を水平に置くという事については機器の性能や寿命というよりも>おもに振動と排水ですなるほど..了解致しました。平地置台か防振パットで何とか水平になるよう修正したいと思います。この度、皆様から大変貴重なご意見ありがとうございました。心より感謝を申し上げます。08:28(1年以上前)>平地置台か防振パットで何とか水平になるよう修正したいと思います。平地置台は結構な高さがありますので、今からの使用ですと配管の曲がりをかなり修正する必要があります。これは個人で今から取り付けるのはやめた方が良いです。いった商品もありますよって事で書き込みましたので。あと防振パッドは別にパナのではなくてもいいですよ。代用が効くものはたくさんありますので。大きく傾いているのでなければ、ぴったり水平にならなくても問題はないです。調整したあと運転して異常な振動、振動音がなければ良いかと。いまもそういう部分は大丈夫なのだと思いますが。何度もありがとうございます!そうですね!平地置台は今回は止めて、防振パットで対応して行こうかと思います。最後に一点だけ確認したいのですが理想の設置は、コンクリートの上にコンクリート製の据付台に防振ゴムを挟み込む形で室外機を水平に設置することが良いのですよね?つまり、足元は重くて硬いコンクリートなどで固めて振動を和らげる為に防振ゴムを一枚使用し水平にする?この設置状態が一番良いと言う事でいいのでしょうか?この方が良いと言うことであれば、この先プラロックからコンクリート製に換えようかと思っています。何度も申し訳ありませんが、お答え頂ければ幸いです。23:04(1年以上前)一番下がコンクリだと良いと書いたのは、安定しますし(沈み込まないですし)、振動も軽減できるからです。本体の足とコンクリの間に防振ゴムがあれば(最初はプラブロックを使用していないと思っていたので)、本体の振動がコンクリに伝わりにくくなりますし、本体とコンクリの間で起きる音も出にくいと。スレ主さまの場合はコンクリの上にプラブロックがあるわけですし、プラブロックは防振効果もありますしそこそこ固いですし、そのまま使用なされていいですよ。コンクリートブロックに交換する必要はありません。スレ主さまの場合はベランダですが、一階の軒下に置く場合、地面が土だと沈み込む場合がありますし、高置き台等を使用しますと不安定になります。下がコンクリですと安定しやすくアンカーボルトを打ってしっかり固定出来ます。土ですとブロックやU字溝を使用する場合もあります。話がそれましたが、プラブロックの下に防振ゴムを敷き調整するのが一番簡単ですし問題も出にくいと思いますよ。あと銅配管が接続されていますので、あまり大きくは持ちあげないでください。配管が折れたりガス漏れ等が起こらないよう最小限で。前にも書きましたが、室外機は少々の傾きではそう大きな影響は出ません。さんお答え頂きありがとうございます!これで胸の痞えが取れました。そのままプラブロックを使い、その下に防振パットで水平にしたいと思います。本当にありがとうございます!また、返信をして下さった皆様もありがとうございました。21:02(1年以上前)通りすがりです。斜めに傾いている気付かず新しく設置した室外機は純正のプラスチックの細長い四角い足だけで使用しておりました。したら2年目から室外機の振動が段々酷くなり、3年目にふと気付いたらベランダの床のコンクリートが面積200mm*600mm程度、深さ1mm〜10mmほどボロボロに剥離してしまっていました。焦って検索していたらここへ辿りついた次第であり、みんなの意見も大変参考になりました。30cmの水準器で確認したところ、80cm程度の奥行きのベランダで10mm〜13mmほども勾配している事がわかりました。現在室外機を手で押さえると振動が止まるくらいの症状にまでなってしまい、明らかに室外機の外装などが歪んでいるまでになっていると思わるまでに進行してしまっており、今から間に合うのかはわかりませんが急いで水準器で水平をとって耐震ゴムを敷こうと思います。それにしても国産メーカーの室外機が3年で壊れかけるとは(泣)、勾配とは恐ろしいですね。ありがとうございました。【欲しいものリスト】宝くじ当たったらメモ【欲しいものリスト】安さ重視動画編集用ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。