[クリアホワイト]wenge-iroさんクチコミ投稿数:3747件スレッドの最後へ当方、3週間ほど前に取り付け工事を済ませたのですがベランダの設置の為かやや勾配しており、ここでの書き込みから水平設置が理想と言う事を今更ながら知りました。現状、水準器の長さ十数センチで約10ミリの勾配がある現状です。修正をした方が室外機の耐用年数を上げる事や性能を生かす為にもいいですよね?それとも気にする事はないのでしょうか?そこで水平設置をする方法として、足の下に勾配の角度に合わせて何を敷けば良いかを考えあぐねている現状です。成るべく硬い材質のモノが良いのか?それとも木材でいいのか?とか市販で丁度良いモノが在ればいいのですが..。宜しければアドバイスを頂けると幸いです。23:21(1年以上前)防振ゴムがよいのではないかな。ベランダの共振防止にもなりますし。返信ありがとうございます!一応ですが、日立純正の防振ゴムは付けていますけれど更に低い側に防振ゴムを重ねる?と言う事でいいですよね?アドバイスありがとうございます。日常、ベランダに立ってもそんなに傾斜している感覚にはならないのですが水準器を充てると結構な勾配かな?と思っている現状です。防振ゴムでレベル調整します、さほど気にすることではありませんが水平な場所で使用する事が前提で作られていますので細かい事を云うと圧縮機等の回転部分の軸心に偏った力がかかり変摩耗を起こす可能性もあります。十数年稼働しているなんて事もざらですが。00:09(1年以上前)エアコンの室外機の下にはこのような据付台は使用していないって事ですかね?http://www.denzaido.com/cm/460280/今はエアコンの足に防振ゴムが付いているのですかね?その下に足してもいいですよ。ホームセンターでもなにか売っているかと。http://www.denzaido.com/list/460280180/室外機はコンクリ等しっかりと固い基礎の上に防振ゴムを設置して置く方が良いでしょうけど、ベランダ(どんな素材かわかりませんが)置きですが、家庭用エアコンですし。ようはエアコンがちゃんと水平に安定していて、振動も起きないようでしたらいいわけですが。目視で水平に見えるのでしたらまず問題は起きないですけどね。そこまで融通がきかない作りにはなっていません。傾いたまま長年問題なく使用している方もいますし(直した方が良いとは思いますが)。20:02(1年以上前)冷暖両用機だから置き台に何を使っているかで変わってくるのかもしれないですね。自分でやるのは止めた方がいいと思います。配管のジョイント部分への接続角度や方向によっては負担がかかって冷媒漏れの原因になるかもしれないですよ。20:40(1年以上前)返信が遅くなり申し訳ございません。ベランダは水はけをよくするために、>排水マスが有る方向へ結構な勾配が付いています一応、その様に理解しているつもりです。防振ゴムでレベル調整します確認ですが、通常、4枚の防振ゴムの締め付け具合でレベル調整をするという理解で良いでしょうか?>水平な場所で使用する事が前提で作られていますので>細かい事を云うと圧縮機等の回転部分の軸心に偏った力がかかり>変摩耗を起こす可能性もあります。..そう言った理由から水平設置にした方が良いと言うことですね!よく理解出来ました。ありがとうございます。